(c)

Chladicí faktor EERPL(Tj) za podmínek částečného zatížení A, B, C, D se stanoví takto: Za podmínky částečného zatížení A (plné zatížení) se má za to, že deklarovaný výkon jednotky se rovná chladicímu zatížení (PdesignR). Za podmínek částečného zatížení B, C, D mohou nastat dvě možnosti: i) Odpovídá-li deklarovaný výkon (DC) jednotky požadovaným chladicím zatížením, použije se příslušná hodnota EERDC dané jednotky. To může nastat u jednotek s proměnným výkonem. EERPL(TB,C or D) = EERDC ii) Je-li deklarovaný výkon jednotky vyšší než požadované chladicí zatížení, jednotka musí projít cykly zapnutí a vypnutí. To může nastat u jednotek s pevným nebo proměnným výkonem. V takových případech musí být pro výpočet příslušné hodnoty EERPL použit koeficient poklesu účinnosti (Cc). Tento výpočet je vysvětlen níže. (1) U jednotek s pevným výkonem: Za účelem získání časově zprůměrované teploty na výstupu se teplota na vstupu a teplota na výstupu pro zkoušku výkonu stanoví pomocí této rovnice: toutlet,average = t inlet,capacity test + (toutlet,capacity test – tinlet,capacity test) * CR kde: — t inlet,capacity test = teplota vody vstupující do výparníku (pro podmínky B, C nebo D, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/2281, příloze III, tabulkách 22 a 23) — t outlet,capacity test = teplota vody vystupující z výparníku (pro podmínky B, C nebo D, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/2281, příloze III, tabulkách 22 a 23) — t outlet,average střední průměrná teplota vody vystupující z výparníku během cyklu zapnutí a vypnutí (např. + 7 °C, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2016/2281, příloze III, tabulkách 22 a 23) — CR = výkonový poměr, vypočítaný jako podíl chladicího zatížení (PR) a chladicího výkonu (Pd) za stejné provozní podmínky podle vzorce: Za všech podmínek (B, C, D), kdy je u chladiče výkon chlazení (regulační stupeň) vyšší než požadované chladicí zatížení, je ke stanovení hodnoty toutlet,average zapotřebí iterační postup. — Zkouška se provede při hodnotě toutlet z tabulky 22 nebo 23 nařízení (EU) 2016/2281 s průtokem vody, který je určen pro zkoušky za podmínky „A“, u chladičů s pevným průtokem vody nebo s pevným teplotním rozdílem u chladičů s proměnným průtokem vody. — Vypočte se CR. — Použije se výpočet hodnoty toutlet_average k vypočtení opravené teploty toutlet,capacity test, při které je třeba zkoušku provést, aby se získala teplota toutlet,average rovnající se teplotě na výstupu definované v tabulce 22 nebo 23 v příloze III nařízení (EU) 2016/2281. — Zkouška se zopakuje s korigovanou hodnotou toutlet a se stejným průtokem vody. — Vypočte se znovu CR. — Opakují se předchozí kroky až do okamžiku, kdy se hodnoty CR a toutlet,capacity test přestanou měnit. Poté se u každé podmínky částečného zatížení B, C, D vypočte EERPL podle vzorce: Text obrazu kde: — EERDC je EER odpovídající deklarovanému výkonu (DC) jednotky za stejných teplotních podmínek jako u podmínek částečného zatížení B, C, D; — Cc je koeficient poklesu účinnosti u chladičů za podmínek částečného zatížení B, C, D; — CR je výkonový poměr za podmínek částečného zatížení B, C, D. Pokles účinnosti v důsledku vyrovnání tlaků při opětovném spuštění jednotky lze u chladičů považovat za zanedbatelný. Jediný účinek, který se projeví na EER při cyklickém zapínání a vypínání, je zbývající příkon při vypnutí kompresoru. Příkon při vypnutém stavu kompresoru jednotky se měří, když je kompresor vypnutý po dobu alespoň 10 minut. Koeficient poklesu účinnosti Cc se stanoví u každého koeficientu částečného zatížení podle vzorce: Není-li koeficient poklesu účinnosti Cc stanoven zkouškou, činí jeho implicitní hodnota 0,9. (2) U jednotek s proměnným výkonem: Stanoví se deklarovaný výkon a EERPL ve stupni nebo přírůstku regulace výkonu jednotky, který je nejblíže k dosažení požadovaného chladicího zatížení. Pokud tento stupeň neumožní dosáhnout požadovaného chladicího zatížení v rozpětí ± 10 % (např. od 9,9 kW do 8,1 kW u požadovaného chladicího zatížení 9 kW), stanoví se výkon a EERPL při definovaných teplotách částečného zatížení pro stupně na obou stranách požadovaného chladicího zatížení. Výkon při částečném zatížení a EERPL při požadovaném chladicím zatížení se poté stanoví lineární interpolací mezi výsledky získanými z těchto dvou stupňů. Pokud je nejnižší stupeň regulace jednotky vyšší než požadované chladicí zatížení, vypočte se EERPL při požadovaném koeficientu částečného zatížení s pomocí rovnice pro jednotky s pevným výkonem.