BAT 10.

Nejlepší dostupnou technikou umožňující snížit spotřebu vody a vznik odpadních vod je použití technik a), b) a c) a vhodné kombinace technik d) až j), které jsou uvedeny níže. Technika Popis Použitelnost Techniky řízení a. Plán hospodaření s vodou a audity vody Součástí systému EMS jsou plán hospodaření s vodou a audity vody (viz BAT 1), které zahrnují: — vývojové diagramy a hmotnostní bilance vody v zařízení a procesech jako součást soupisu vstupů a výstupů uvedeného v BAT 2, — stanovení cílů účinného hospodaření s vodou. — zavedení technik optimalizace využívání vody (např. kontrola využívání vody, recyklace vody, odhalování a oprava netěsností). Audity vody se provádějí nejméně jednou ročně, aby se zajistilo, že cíle plánu hospodaření s vodou jsou plněny a na základě doporučení auditů vody jsou přijímána a prováděna návazná opatření. Plán hospodaření s vodou a audity vody mohou být začleněny do celkového plánu hospodaření s vodou většího průmyslového areálu. Míra podrobnosti plánu hospodaření s vodou a auditů vody bude obecně souviset s povahou, rozsahem a složitostí závodu. b. Optimalizace výroby Patří sem: — optimalizovaná kombinace procesů (např. operace předúpravy se spojí, vyloučí se bělení textilních materiálů před barvením na tmavé odstíny), — optimalizované plánování lázňových postupů (např. barvení textilních materiálů na tmavé odstíny se provádí po barvení na světlé odstíny na stejném barvicím zařízení). Obecně použitelné. Konstrukce a provozní techniky c. Oddělení toků znečištěné a neznečištěné vody Toky vody se shromažďují odděleně podle obsahu znečišťujících látek a podle požadovaných technik čištění. Toky znečištěné vody (např. vyčerpané procesní lázně) a toky neznečištěné vody (např. chladicí vody), které lze opětovně použít bez čištění, jsou odděleny od odpadních vodních toků, které vyžadují čištění. Použitelnost ve stávajících zařízeních může být omezena uspořádáním systému sběru vody a nedostatkem prostoru pro dočasné skladovací nádrže. d. Procesy, při kterých se používá málo vody nebo žádná voda Mezi procesy patří úprava plazmatem nebo laserem a procesy využívající malé množství vody, jako je úprava ozonem. Použitelnost může být omezena vlastnostmi textilních materiálů a/nebo specifikací výrobku. e. Optimalizace množství použité procesní lázně Lázňové postupy se provádějí pomocí systémů s nízkým poměrem lázně (viz oddíl 1.9.4). Kontinuální postupy se provádějí pomocí technik minimálního nánosu, např. postřiku (viz oddíl 1.9.4). Obecně použitelné. f. Optimalizované čištění zařízení Patří sem: — čištění bez vody (např. otíráním nebo kartáčováním vnitřních povrchů nádrží, mechanické předčištění stěrky, rotačních sít a bubnů obsahujících tiskací pasty (viz BAT 44)), — více kroků čištění s malým množstvím vody, vodu z posledního kroku čištění lze znovu použít k čištění jiné části zařízení. Použitelnost bezvodého čištění ve stávajících provozech může být omezena přístupností zařízení (např. uzavřené a polouzavřené systémy). g. Optimalizované lázňové zpracování, praní a oplachování textilních materiálů Patří sem: — použití pomocných nádrží pro dočasné skladování: — spotřebované prací nebo oplachové vody, — čerstvé nebo vyčerpané procesní lázně, — několik kroků vypouštění a plnění pro oplachování a praní s malým množstvím vody. Použití pomocných nádrží ve stávajících provozech může být omezeno nedostatkem místa. h. Optimalizované kontinuální zpracování, praní a oplachování textilních materiálů Patří sem: — včasná příprava procesní lázně na základě on-line měření přívažku, — automatické uzavření přítoku prací vody při zastavení pračky, — protiproudové oplachování a praní, — mechanické odvodnění textilních materiálů v průběhu procesu (viz BAT 13 písm. a)) s cílem snížit přenos procesních chemikálií. Obecně použitelné. Techniky opětovného použití a recyklace i. Opětovné použití a/nebo recyklace vody Toky vody lze před opětovným použitím a/nebo recyklací, např. za účelem čištění, oplachování, chlazení nebo při zpracování textilních materiálů, oddělit (viz BAT 10 písm. c)) a/nebo předupravit (např. membránovou filtrací, odpařováním). Míra opětovného použití/recyklace vody je omezena obsahem nečistot v tocích vody. Opětovné využití a/nebo recyklace vody pocházející z několika provozů provozovaných ve stejném areálu může být začleněno do celkového hospodaření s vodou ve větším průmyslovém areálu (např. pomocí společného čištění odpadních vod). Obecně použitelné. j. Opětovné použití procesní lázně Procesní lázeň, včetně procesní lázně extrahované z textilních materiálů mechanickým odvodněním (viz BAT 13 písm. a)), se po analýze a případném doplnění znovu použije. Míra opětovného použití procesní lázně je omezena změnou jejího chemického složení nebo obsahem nečistot a kazivostí. Obecně použitelné. Tabulka 1.1 Orientační úrovně environmentální výkonnosti pro specifickou spotřebu vody Specifický proces (specifické procesy) Orientační úrovně (roční průměr) (m3/t) Bělení V lázni 10 –32 (20) Kontinuální 3 –8 Vyvářka celulózových materiálů V lázni 5 –15 (20) Kontinuální 5 –12 (20) Odšlichtování celulózových materiálů 5 –12 (20) Kombinované bělení, vyvářka a odšlichtování celulózových materiálů 9 –20 (20) Mercerizace 2 –13 (20) Praní syntetických materiálů 5 –20 (20) Barvení v lázni Textilie 10 –150 (20) Příze 3 –140 (20) (21) Volná vlákna 13 –60 Kontinuální barvení 2 –16 (20) (22) Příslušné monitorování je popsáno v BAT 6.