Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2003) 2986)Text s významem pro EHP.



Úřední věstník L 220 , 03/09/2003 S. 0005 - 0006

CS.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

ET.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

HU.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

LT.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

LV.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

MT.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

PL.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

SK.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432

SL.ES Kapitola 13 Svazek 31 S. 431 - 432



Rozhodnutí komise ze dne 26. srpna 2003, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci z hlediska reakce stavebních výrobků na oheň (oznámeno pod číslem K(2003) 2986) (Text s významem pro EHP) (2003/632/ES) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 2 uvedené směrnice, vzhledem k těmto důvodům: (1) Rozhodnutím Komise 2000/147/ES [3] byl stanoven klasifikační systém pro reakci stavebních výrobků na oheň. (2) Po přezkoumání některých skupin výrobků by měly být stanoveny samostatné třídy pro lineární trubní tepelněizolační výrobky. (3) Rozhodnutí 2000/147/ES by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno. (4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Příloha rozhodnutí 2000/147/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí. Článek 2 Toto rozhodnutí je určeno členským státům. V Bruselu dne 26. srpna 2003. Za Komisi Erkki Liikanen člen Komise [1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12. [2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1. [3] Úř. věst. L 50, 23.2.2000, s. 14. -------------------------------------------------- PŘÍLOHA Do přílohy rozhodnutí 2000/147/ES se vkládá tato tabulka: "Tabulka 3 TŘÍDY REAKCE LINEÁRNÍCH TRUBNÍCH TEPELNĚIZOLAČNÍCH VÝROBKŮ NA OHEŇ Třída | Zkušební metoda (zkušební metody) | Kritéria klasifikace | Doplňková klasifikace | A1L | EN ISO 1182 [1] a | ΔT ≤ 30 °C a Δm ≤ 50 % a tf = 0 (tj. žádné trvalé plamenné hoření) | — | EN ISO 1716 | PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [1] a PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [2] a PCS ≤ 1,4 MJ/m—2 [3] a PCS ≤ 2,0 MJ/kg —1 [4] | — | A2L | EN ISO 1182 [1] nebo | ΔT ≤ 50 °C a Δm ≤ 50 % a tf ≤ 20 s | — | EN ISO 1716 a | PCS ≤ 3,0 MJ/kg —1 [1] a PCS ≤ 4,0 MJ/ m—2 [2] a PCS ≤ 4,0 MJ/m—2 [3] a PCS ≤ 3,0 MJ/kg —1 [4] | — | EN 13823 (SBI) | FIGRA ≤ 270 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] | BL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 270 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 7,5 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] | EN ISO 11925-2 [8] vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s | CL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 460 W/s—1 a LFS < hrana zkušebního tělesa a THR600s ≤ 15 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] | EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s | DL | EN 13823 (SBI) a | FIGRA ≤ 2100 W/s—1 THR600s ≤ 100 MJ | tvorba kouře [5]a plamenně hořící kapky/částice [6] | EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 30 s | Fs ≤ 150 mm do 60 s | EL | EN ISO 11925-2 [8] Vystavení = 15 s | Fs ≤ 150 mm do 20 s | plamenně hořící kapky/částice [7] | FL | Žádný ukazatel není stanoven | [1] "Pro stejnorodé výrobky a podstatné složky nestejnorodých výrobků. [2] "Pro každou vnější nepodstatnou složku nestejnorodých výrobků. [3] "Pro každou vnitřní nepodstatnou složku nestejnorodého výrobku. [4] "Pro výrobek jako celek. [5] "s1 = SMOGRA ≤ 105 m"2"/s"2" a TSP"600s" ≤ 250 m"2"; s2 = SMOGRA ≤ 580 m"2"/s"2" a TSP"600s" ≤ "1600" m"2"; s3 = ne s1 nebo s2. [6] "d0 = žádné plamenně hořící kapky/částice při zkoušce podle EN 13823 (SBI) do 600 s; d1 = žádné plamenně hořící kapky/částice trvající déle než 10 s při zkoušce podle EN 13823 (SBI) do 600 s; d2 = ne d0 nebo d1; vznícení papíru při zkoušce podle EN ISO 11925-2 vede ke klasifikaci d2. [7] "Vyhověl = žádné vznícení papíru (žádná klasifikace); nevyhověl = vznícení papíru (klasifikace d2). [8] "Při namáhání povrchu plamenem, a popřípadě pro konečné použití výrobku, při namáhání okraje vzorku plamenem." --------------------------------------------------