c)

SAE, je vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa. U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory mají stejnou teplotní třídu, a u chlazených výdejních strojů, se SAE vypočítá takto: SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C; U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž jeden či více prostorů mají odlišnou teplotní třídu, kromě chlazených výdejních strojů, se SAE vypočítá takto: ; kde: 1) c je číslo typu prostoru od 1 do n, které se uvádí v dolním indexu, přičemž n je celkový počet typů prostorů. 2) Hodnoty M a N jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4 Hodnoty M a N Kategorie Hodnota pro M Hodnota pro N Chladicí skříně na nápoje 2,1 0,006 Mrazicí vitríny na zmrzlinu 2,0 0,009 Chlazené výdejní stroje 4,1 0,004 Pultové vitríny pro porcování zmrzliny 25,0 30,400 Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety 9,1 9,100 Vodorovné chladicí skříně pro supermarkety 3,7 3,500 Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety 7,5 19,300 Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety 4,0 10,300 Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. března 2021) 9,2 11,600 Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. září 2023) 9,1 9,100 3) Hodnoty teplotního koeficientu C jsou uvedeny v tabulce 5. Tabulka 5 Teplotní podmínky a odpovídající hodnoty teplotního koeficientu C a) Skříně pro supermarkety Kategorie Teplotní třída Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku (°C) Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku (°C) Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C) Hodnota pro C Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety M2 ≤ +7 ≥ –1 neuvedeno 1,00 H1 a H2 ≤ +10 ≥ –1 neuvedeno 0,82 M1 ≤ +5 ≥ –1 neuvedeno 1,15 Horizontální chladicí skříně do supermarketů M2 ≤ +7 ≥ –1 neuvedeno 1,00 H1 a H2 ≤ +10 ≥ –1 neuvedeno 0,92 M1 ≤ +5 ≥ –1 neuvedeno 1,08 Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety L1 ≤ –15 neuvedeno ≤ –18 1,00 L2 ≤ –12 neuvedeno ≤ –18 0,90 L3 ≤ –12 neuvedeno ≤ –15 0,90 Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety L1 ≤ –15 neuvedeno ≤ –18 1,00 L2 ≤ –12 neuvedeno ≤ –18 0,92 L3 ≤ –12 neuvedeno ≤ –15 0,92

b) Pultové vitríny pro porcování zmrzliny Teplotní třída Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku (°C) Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku (°C) Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C) Hodnota pro C G1 –10 –14 neuvedeno 1,00 G2 –10 –16 neuvedeno 1,00 G3 –10 –18 neuvedeno 1,00 L1 –15 neuvedeno –18 1,00 L2 –12 neuvedeno –18 1,00 L3 –12 neuvedeno –15 1,00 S zvláštní klasifikace 1,00

c) Chlazené výdejní stroje Teplotní třída (*2) Maximální naměřená teplota produktu (TV ) (°C) Hodnota pro C Kategorie 1 7 1 + (12 – TV): 25 Kategorie 2 12 Kategorie 3 3 Kategorie 4 (TV1+TV2): 2 (*1) Kategorie 6 (TV1+TV2): 2 (*1)

d) Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí Kategorie Hodnota pro C Ostatní spotřebiče 1,00 4) Koeficient Y se vypočítá takto: a) u chladicích skříní na nápoje: Yc je rovnocenný objem prostorů chladicí skříně na nápoje s cílovou teplotou Tc, (Veqc ), a vypočítá se takto: Yc = Veq c = hrubý objemc × ((25 – Tc): 20) × CC; kde Tc je průměrná teplota prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty pro Tc jsou uvedeny v tabulce 6. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 7. Tabulka 6 Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u chladicích skříní na nápoje Teplotní třída (*) Tc (°C) K1 +3,5 K2 +2,5 K3 –1,0 K4 +5,0

Tabulka 7 Provozní podmínky a odpovídající hodnoty CC pro chladicí skříně na nápoje Nejvyšší teplota okolí (°C) Relativní vlhkost okolního vzduchu (%) CC +25 60 1,00 +32 65 1,05 +40 75 1,10 b) u mrazicích vitrín na zmrzlinu: Yc je rovnocenný objem prostorů mrazicí vitríny na zmrzlinu s cílovou teplotou Tc, (Veqc ), a vypočítá se takto: Yc = Veq c = užitný objemc × ((12 – Tc): 30) × CC; kde Tc je průměrná teplota prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty pro Tc jsou uvedeny v tabulce 8. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 9. Tabulka 8 Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u mrazicích vitrín na zmrzlinu Teplotní třída Tc (°C) Teplota nejteplejšího M-balíčku, která bude nižší nebo stejná ve všech zkouškách (kromě zkoušky s otevřením víka) (°C) Maximální zvýšení teploty nejteplejšího M-balíčku povolené během zkoušky s otevřením víka (°C) –18 2 –18,0 –7 2 –7,0

Tabulka 9 Provozní podmínky a odpovídající hodnoty CC pro mrazící vitríny na zmrzlinu Minimální Maximální CC Teplota okolí (°C) Relativní vlhkost okolního vzduchu (%) Teplota okolí (°C) Relativní vlhkost okolního vzduchu (%) Mrazicí vitrína na zmrzlinu s průhledným víkem 16 80 30 55 1,00 35 75 1,10 40 40 1,20 Mrazicí vitrína na zmrzlinu s neprůhledným víkem 16 80 30 55 1,00 35 75 1,04 40 40 1,10 c) pro chlazené výdejní stroje: Y je užitný objem chlazeného výdejního stroje, který je součtem objemů všech prostorů, v nichž jsou umístěny produkty přímo dostupné k prodeji, a objemu prostoru, skrze nějž produkty procházejí během vydávání, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo. d) u všech ostatních chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí: Yc je součtem celkové distribuční plochy všech prostorů chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které mají stejnou teplotní třídu, vyjádřené v metrech čtverečních (m2) a zaokrouhlené na dvě desetinná místa. 5) Hodnoty P jsou stanoveny v tabulce 10. Tabulka 10 Hodnoty P Typ skříně P Integrované skříně pro supermarkety 1,10 Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí 1,00