3.

Doplňuje se nový text, který zní: „Tabulka 4 TŘÍDY REAKCE ELEKTRICKÝCH KABELŮ NA OHEŇ Třída Zkušební metoda (zkušební metody) Kritéria klasifikace Doplňková klasifikace Aca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1) B1ca FIPEC20 Scen 2 (5) a FS ≤ 1,75 m a THR1 200s ≤ 10 MJ a HRRmax ≤ 20 kW; a FIGRA ≤ 120 Ws– 1 Tvorba kouře (2) (6) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm B2ca FIPEC20 Scen 1 (5) a FS ≤ 1,5 m; a THR1 200s ≤ 15 MJ; a HRRmax ≤ 30 kW; a FIGRA ≤ 150 Ws– 1 Tvorba kouře (2) (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Cca FIPEC20 Scen 1 (5) a FS ≤ 2,0 m; a THR1 200s ≤ 30 MJ; a HRRmax ≤ 60 kW; a FIGRA ≤ 300 Ws– 1 Tvorba kouře (2) (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Dca FIPEC20 Scen 1 (5) a THR1 200s ≤ 70 MJ; a HRRmax ≤ 400 kW; a FIGRA ≤ 1 300 Ws– 1 Tvorba kouře (2) (7) a planoucí kapky/částice (3) a kyselost (4) (8) EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm Fca Žádný ukazatel vlastnosti není stanoven. PODMÍNKY MONTÁŽE A UPEVNĚNÍ A DEFINICE ZKUŠEBNÍCH PARAMETRŮ V SOUVISLOSTI S ELEKTRICKÝMI KABELY (PODLE POZNÁMKY 5 TABULKY 4) 1. Podmínky montáže a upevnění 1.1. Montáž obecného zkušebního vzorku pro třídy B1ca, B2ca, Cca a Dca Kabely se namontují na přední stranu standardního žebříku (EN 50266-1). Použijí se délky kabelů 3,5 m. Dolní část elektrických kabelů se nachází 20 cm pod dolním okrajem hořáku. Kabely jsou umístěny doprostřed žebříku (s ohledem na jeho šířku). Každý zkušební kus či svazek se jednotlivě připevní ke každé příčce žebříku prostřednictvím kovového drátu (ocelového nebo měděného). U elektrických kabelů s průměrem 50 mm a menším se použije drát s průměrem mezi 0,5 mm a 1,0 mm (včetně). U kabelů s průměrem nad 50 mm se použije drát s průměrem mezi 1,0 mm a 1,5 mm. Při montáži zkušebních kusů se první zkušební kus umístí přibližně doprostřed žebříku a další zkušební kusy se připevní po obou stranách, a celý soubor zkušebních kusů se tedy na žebříku rozmístí přibližně rovnoměrně kolem středu. Vzdálenosti a uspořádání do svazků jsou vysvětleny níže. U každé výšky 25 cm je vynesena vodorovná přímka pro měření šíření plamene v závislosti na čase. První přímka (tj. přímka s nulovou hodnotou) je ve stejné výšce jako hořák. Kabely se namontují tak, jak je uvedeno níže, a to podle toho, o jakou klasifikaci se žádá. 1.1.1. Třída B2ca, Cca a Dca Zvolený postup montáže závisí na průměru elektrického kabelu podle tabulky 4.1. Tabulka 4.1. MONTÁŽ V ZÁVISLOSTI NA PRŮMĚRU KABELU Průměr kabelu Montáž 20 mm či větší Vzdálenost mezi kabely 20 mm mezi 5 a 20 mm Vzdálenost mezi kabely odpovídající průměru jednoho kabelu 5 mm či menší Kabely se uspořádají do svazků o průměru 10 mm. Svazky se nezkrucují. Vzdálenost mezi svazky je 10 mm. Prahové hodnoty jsou stanoveny zaokrouhlením průměru na nejbližší mm s výjimkou kabelů o průměru menším než 5 mm, u nichž se průměr nezaokrouhluje. Pro stanovení počtu délek kabelů na zkoušku se použijí níže uvedené vzorce. 1.1.1.1. Kabely s průměrem 20 mm nebo větším Počet kabelů, N, se určí takto: … rovnice 1 kde: dc je průměr kabelu (v mm a zaokrouhlený na nejbližší mm); funkce int = celé číslo výsledku (tj. hodnota zaokrouhlená dolů). 1.1.1.2. Kabely s průměrem větším než 5 mm a menším než 20 mm Počet kabelů, N, se určí takto: … rovnice 2 kde: dc je průměr kabelu (v mm a zaokrouhlený); funkce int = celé číslo výsledku (tj. hodnota zaokrouhlená dolů). 1.1.1.3. Kabely nebo dráty s průměrem 5 mm nebo menším Počet svazků kabelů s průměrem svazků 10 mm (Nbu) se určí takto: … rovnice 3 Bude tedy namontováno 15 svazků ve vzdálenosti mezi jednotlivými svazky 10 mm. Počet kabelů v každém svazku (n) je: … rovnice 4 kde: dc je průměr kabelu (v mm a nezaokrouhlený ); Počet délek kabelů (CL) u drátů nebo kabelů s průměrem menším než 5 mm je tedy: CL = n × 15 … rovnice 5 1.1.1.4. Celková délka kabelu na zkoušku Celková délka kabelu na zkoušku je: L = n × 15 × 3,5 pro dc ≤ 5 mm nebo L = N × 3,5 pro dc > 5 mm … rovnice 6 1.1.2. Třída B1ca Na zadní stranu kabelové lávky se namontuje nehořlavá deska z křemičitanu vápenatého s hustotou 870 ± 50 kg/m3 a tloušťkou 11 ± 2 mm. Tuto desku je možné namontovat ve dvou částech. Montáž kabelů je ve všech ostatních ohledech stejná jako u třídy B2ca, Cca a Dca. 2. Definice zkušebních parametrů Tabulka 4.2. DEFINICE ZKUŠEBNÍCH PARAMETRŮ U SCÉNÁŘŮ FIPEC20 1 A 2 Všechny vypočítané parametry se vyhodnocují během 20 minut od začátku zkoušky (zapálení hořáku).

Parametry Vysvětlení Začátek zkoušky Zapálení hořáku. Konec zkoušky 20 minut od zapálení hořáku (konec doby pro výpočet parametrů) HRRsm30, kW Klouzavý průměr míry uvolňování tepla během 30 s SPRsm60, m2/s Klouzavý průměr míry tvorby kouře během 60 s HRRmax, kW Maximální hodnota HRRsm30 mezi začátkem a koncem zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení SPRmax, m2/s Maximální hodnota SPRsm60 mezi začátkem a koncem zkoušky THR1 200, MJ Celkové uvolnění tepla (HRRsm30) od začátku do konce zkoušky, kromě podílu ze zdroje zapálení TSP1 200, m2 Celková tvorba kouře (HRRsm60) od začátku do konce zkoušky FIGRA, W/s Index rychlosti rozvoje požáru definovaný jako nejvyšší hodnota kvocientu mezi HRRsm30, kromě podílu zdroje zapálení a času. Prahové hodnoty HRRsm30 = 3 kW a THR = 0,4 MJ SMOGRA, cm2/s2 Index rychlosti vývinu kouře je definován jako nejvyšší hodnota kvocientu mezi SPRsm60 a časem, vynásobená 10 000. Prahové hodnoty SPRsm60 0,1 m2/s a TSP = 6 m2 PCS Spalné teplo FS Šíření plamene (délka porušené plochy) H Šíření plamene FIPEC Reakce elektrických kabelů na oheň“