02021D2326 — CS — 30.12.2021 — 000.003

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2326 ze dne 30. listopadu 2021, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (oznámeno pod číslem C(2021)8580) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 469 30.12.2021, s. 1)





Opraveno:









▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2326

ze dne 30. listopadu 2021,

kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení

(oznámeno pod číslem C(2021)8580)

(Text s významem pro EHP)







Článek 1

Závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro velká spalovací zařízení se přijímají ve znění uvedeném v příloze.

Článek 2

V případě, že Soudní dvůr zruší rozsudek ve věci T-699/17 tak, aby prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/1442 zůstalo v platnosti, skončí použitelnost tohoto rozhodnutí dnem doručení rozsudku ve věci C-207/21P.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.









PŘÍLOHA

ZÁVĚRY O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH (BAT)

OBLAST PŮSOBNOSTI

Tyto závěry o BAT se týkají následujících činností vymezených v příloze I směrnice 2010/75/EU:

— 1.1: Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více – pouze, když k této činnosti dochází ve spalovacích zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více.

— 1.4: Zplyňování černého uhlí nebo jiných paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 20 MW nebo více – pouze, když tato činnost přímo souvisí se spalovacím zařízením.

— 5.2: Odstranění nebo využití odpadu v zařízeních na spoluspalování odpadu při kapacitě větší než 3 tuny za hodinu v případě odpadu jiného než nebezpečného nebo při kapacitě větší než 10 tun za den v případě nebezpečného odpadu – pouze, když k této činnosti dochází ve spalovacích zařízeních uvedených pod bodem 1.1 výše.

Tyto závěry o BAT se vztahují zejména na předcházející a navazující činnosti přímo spojené s výše uvedenými činnostmi, včetně používaných technik prevence a omezování emisí.

Paliva pojednávaná v těchto závěrech o BAT jsou jakýkoli tuhý, kapalný a/nebo plynný spalitelný materiál včetně:

— tuhých paliv (např. černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina),

— biomasy (dle definice v čl. 3 bodě 31 směrnice 2010/75/EU),

— kapalných paliv (např. těžký topný olej, plynový olej),

— plynných paliv (např. zemní plyn, plyn obsahující vodík a syntézní plyn),

— paliv specifických pro dané odvětví (např. vedlejší produkty v chemickém a železárenském a ocelárenském průmyslu),

— odpadu kromě směsného komunálního odpadu podle definice v čl. 3 bodě 39 a kromě dalšího odpadu uvedeného v čl. 42 odst. 2 písm. a) podbodech ii) a iii) směrnice 2010/75/EU.

Tyto závěry o BAT se nevztahují na následující činnosti a zařízení:

— spalování paliv v jednotkách s jmenovitým tepelným příkonem menším než 15 MW,

— spalovací zařízení využívající odchylku pro spalovací zdroje s omezenou životností nebo centrální zdroje tepla podle článků 33 a 35 směrnice 2010/75/EU do doby uplynutí platnosti odchylek stanovených v jejich povoleních, pokud jde o úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL) pro znečišťující látky, na které se odchylka vztahuje, jakož i pro jiné znečišťující látky, jejichž emise by byly sníženy pomocí technických opatření, která nebyla provedena z titulu odchylky,

— zplyňování paliv, pokud přímo nesouvisí se spalováním výsledného syntézního plynu,

— zplyňování paliv a následné spalování syntézního plynu, pokud přímo souvisí s rafinací minerálních olejů a plynů,

— předcházející a navazující činnosti, které nejsou přímo spojené se spalováním nebo zplyňováním,

— spalování v provozních pecích nebo ohřívačích,

— spalování v zařízeních k dospalování,

— spalování odpadního plynu v polních hořácích,

— spalování v regeneračních kotlích a v hořácích na spalování celkové redukované síry v zařízeních na výrobu buničiny a papíru, neboť to je předmětem závěrů o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky,

— spalování rafinérských paliv v rafinerii, neboť to je předmětem závěrů o BAT pro rafinaci minerálních olejů a plynů,

— odstraňování nebo využívání odpadu v: — zařízeních na spalování odpadu (podle definice v čl. 3 bodě 40 směrnice 2010/75/EU), — zařízeních na spoluspalování odpadu, ve kterých více než 40 % tepla vznikajícího spalováním pochází z nebezpečných odpadů, — zařízeních na spoluspalování odpadu spalujících pouze odpady, kromě případů, kdy tyto odpady alespoň částečně tvoří biomasa podle definice v čl.3 bodě 31 písm. b) směrnice 2010/75/EU,

neboť to je předmětem závěrů o BAT pro spalování odpadu.

Pro činnosti, na něž se vztahují tyto závěry o BAT, by mohly mít význam také další závěry o BAT a referenční dokumenty:

— společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu (CWW),

— řada referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) v chemickém průmyslu (pro velkoobjemovou výrobu organických chemikálií (LVOC) atd.),

— ekonomické a mezisložkové vlivy (ECM),

— emise ze skladování (EFS),

— energetickou účinnost (ENE),

— průmyslové chladicí systémy (ICS),

— výrobu železa a oceli (IS),

— monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice o průmyslových emisích (IED) (ROM),

— výrobu buničiny, papíru a lepenky (PP),

— rafinaci minerálních olejů a plynů (REF),

— spalování odpadu (WI),

— zpracování odpadu (WT).

DEFINICE

Pro účely těchto závěrů o BAT se použijí tyto definice:







Použitý termín Definice Obecné termíny Kotel Jakékoli spalovací zařízení kromě motorů, plynových turbín a provozních pecí nebo ohřívačů Plynová turbína s kombinovaným cyklem (CCGT) CCGT je spalovací zařízení, které využívá dvou termodynamických cyklů (tj. Braytonova a Rankineova cyklu). V CCGT se teplo z odpadních plynů plynové turbíny (provozované podle Braytonova cyklu za účelem výroby elektřiny) přeměňuje na užitečnou energii ve spalinovém kotli (HRSG), ve kterém je využíváno k výrobě páry, která následně expanduje do parní turbíny (pracující podle Rankineova cyklu za účelem výroby dodatečné elektřiny). Pro účely těchto závěrů o BAT zahrnuje konfigurace CCGT jak variantu s doplňkovým ohřevem HRSG, tak bez něj. Spalovací zařízení Jakékoli technické zařízení, v němž se paliva oxidují za účelem využití takto vyrobeného tepla. Pro účely těchto závěrů o BAT se kombinace tvořená: — dvěma nebo více samostatnými spalovacími zařízeními, u kterých se spaliny odvádějí společným komínem, nebo — samostatnými spalovacími zařízeními, jež obdržela první povolení 1. července 1987 nebo po tomto datu, nebo pro která provozovatelé podali úplnou žádost o povolení k tomuto datu nebo později, a která jsou postavena takovým způsobem, že s přihlédnutím k technickým a ekonomickým faktorům by podle úsudku příslušného orgánu jejich spaliny mohly být odváděny společným komínem, považuje za jedno spalovací zařízení. Pro výpočet celkového jmenovitého tepelného příkonu takové kombinace se sečtou kapacity všech dotčených jednotlivých spalovacích zařízení, která mají jmenovitý tepelný příkon nejméně 15 MW. Spalovací jednotka Jednotlivé spalovací zařízení Kontinuální měření Měření za použití automatického měřicího systému, který je v daném závodě trvale nainstalován Přímé vypouštění Vypouštění (do vodního recipientu) v místě, kde emise opouštějí zařízení, bez další následné úpravy Systém odsiřování spalin (FGD) Systém, který tvoří jedna nebo více technik ke snižování emisí, jehož účelem je snížení úrovně SOx vypouštěných ze spalovacího zařízení Systém odsiřování spalin (FGD) – stávající Systém odsiřování spalin (FGD), který není novým systémem FGD Systém odsiřování spalin (FGD) – nový Buď systém odsiřování spalin (FGD) v novém zařízení, nebo systém FGD, který zahrnuje alespoň jednu techniku ke snižování emisí nově zavedenou nebo zcela nahrazenou ve stávajícím zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT Plynový olej Jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy spadající do kódů KN 2710 19 25 , 2710 19 29 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 17 nebo 2710 20 19 . Nebo jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy, z něhož se do teploty 250 °C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 % objemových (včetně ztrát) a do teploty 350 °C nejméně 85 % objemových (včetně ztrát) Těžký topný olej (HFO) Jakékoli kapalné palivo vyrobené z ropy spadající do kódů KN 2710 19 51 až 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 a 2710 20 39 . Nebo jakékoliv kapalné palivo vyrobené z ropy, jiné než plynový olej, které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých olejů určených k použití jako palivo a z něhož se do teploty 250 °C vydestiluje s použitím metody ASTM D86 méně než 65 % objemových (včetně ztrát). Pokud není možné provést destilaci podle metody ASTM D86, pokládá se ropný produkt také za těžký topný olej Čistá elektrická účinnost (spalovací jednotka a kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním (IGCC)) Poměr mezi čistým elektrickým výkonem (elektřina vyrobená na vysokonapěťové straně hlavního transformátoru minus dodaná energie – např. pro spotřebu pomocných systémů) a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu (jako výhřevnost paliva/vstupního materiálu) na hranicích spalovací jednotky za daný časový úsek Čistá mechanická energetická účinnost Poměr mezi mechanickým výkonem na spojení přenášejícím výkon a tepelným příkonem dodaným palivem Celkové čisté využití paliva (spalovací jednotka a IGCC) Poměr mezi čistou vyrobenou energií (vyrobená elektřina, horká voda, pára, mechanická energie minus dodaná elektrická a/nebo tepelná energie (např. pro spotřebu pomocných systémů)) a energetickým příkonem paliva (jako výhřevnost paliva) na hranicích spalovací jednotky za daný časový úsek Celkové čisté využití paliva (zplyňovací jednotka) Poměr mezi čistou vyrobenou energií (vyrobená elektřina, horká voda, pára, mechanická energie a syntézní plyn (jako výhřevnost syntézního plynu) minus dodaná elektrická a/nebo tepelná energie (např. pro spotřebu pomocných systémů)) a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu (jako výhřevnost paliva/vstupního materiálu) na hranicích zplyňovací jednotky za daný časový úsek Hodiny provozu Doba vyjádřená v hodinách, během níž je celé spalovací zařízení nebo jeho část v provozu a vypouští emise do ovzduší, s výjimkou doby uvádění do provozu a ukončování provozu Pravidelné měření Stanovení měřené veličiny (konkrétního množství, které je předmětem měření) v určených časových intervalech Zařízení – stávající Spalovací zařízení, které není novým zařízením Zařízení – nové Spalovací zařízení, které obdrželo první povolení v místě zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT, nebo úplná náhrada spalovacího zařízení na stávajících základech po zveřejnění těchto závěrů o BAT Zařízení k dospalování Systém konstruovaný k čištění spalin spalováním, který není provozován jako nezávislé spalovací zařízení, např. termický hořák (tj. zařízení na spalování zbytkového plynu), používaný k odstraňování znečišťujících látek (např. těkavých organických látek (VOC)) ze spalin, a to s využitím takto získaného tepla, nebo bez něj. Techniky postupného spalování, při kterém každá fáze spalování probíhá v samostatné komoře, která může mít různé charakteristiky procesu spalování (např. poměr paliva a vzduchu, teplotní profil), se považují za součást procesu spalování, a nikoli za zařízení k dospalování. Obdobně, pokud jsou plyny vzniklé v provozním ohříváku nebo provozní peci nebo jiném procesu spalování následně oxidovány v jiném spalovacím zařízení za účelem využití jejich energetické hodnoty (s použitím pomocného paliva, nebo bez něj) k výrobě elektřiny, páry, horké vody/oleje nebo mechanické energie, není toto zařízení považováno za zařízení k dospalování Prediktivní systém měření emisí (PEMS) Systém používaný pro průběžné zjišťování koncentrace emisí znečišťující látky ze zdroje emisí na základě jejího vztahu k řadě charakteristických, kontinuálně monitorovaných provozních parametrů (např. spotřeba plynného paliva, poměr vzduchu a paliva) a údajů o kvalitě paliva nebo vstupní suroviny (např. obsah síry) Procesní paliva z chemického průmyslu Plynné a/nebo kapalné vedlejší produkty vznikající v (petro)chemickém průmyslu a používané jako nekomerční paliva ve spalovacích zařízeních Provozní pece nebo ohřívače Provozní pece nebo ohřívače jsou: — spalovací zařízení, jejichž spaliny se používají pro tepelné zpracování předmětů nebo surovin pomocí ohřívacího mechanismu s přímým kontaktem (např. cementářská a vápenná pec, sklářská pec, pec na zpracování asfaltu, proces sušení, reaktor používaný v (petro)chemickém průmyslu, pece na zpracování železných kovů) nebo — spalovací zařízení, jejichž sálavé a/nebo vodivé teplo je přenášeno do předmětů nebo surovin přes pevnou stěnu bez použití zprostředkující teplonosné látky (např. koksárenská baterie, ohřívač větru vysokých pecí, pec nebo reaktor ohřívající procházející materiál používané v (petro)chemickém průmyslu, např. pec krakovací jednotky, provozní ohřívač používaný pro znovuzplyňování zkapalněného zemního plynu (LNG) v terminálech LNG). V důsledku použití osvědčených postupů pro využití energie mohou být provozní ohřívače/pece vybaveny přidruženým systémem pro výrobu páry/elektřiny. To se považuje za konstrukční prvek provozního ohřívače/pece, který je jeho/její součástí a nelze jej posuzovat samostatně Rafinérská paliva Tuhý, kapalný či plynný hořlavý materiál z destilace či přeměny v rámci rafinace ropy. Příklady jsou rafinérský topný plyn (RFG), syntézní plyn, rafinérské oleje a ropný koks Zbytky Látky nebo předměty pocházející z činností v rozsahu působnosti tohoto dokumentu jako odpady nebo vedlejší produkty Doba uvádění do provozu a ukončování provozu Doba provozu zařízení určené podle ustanovení prováděcího rozhodnutí Komise 2012/249/EU (1) Jednotka – stávající Spalovací jednotka, která není novou jednotkou Jednotka – nová Spalovací jednotka, která obdržela první povolení pro použití ve spalovacím zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT nebo úplná náhrada spalovací jednotky na stávajících základech spalovacího zařízení po zveřejnění těchto závěrů o BAT Platný (hodinový průměr) Hodinový průměr je považován za platný, pokud není prováděna údržba nebo nedošlo k selhání funkce automatického měřicího systému ( 1 ) 2012/249/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. května 2012 o určení doby uvádění do provozu a ukončování provozu pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (oznámeno pod číslem C(2012) 2948) (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 44).







Použitý termín Definice Znečišťující látky/parametry As Celkové množství arsenu a jeho sloučenin, vyjádřené jako As C3 Uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů rovným třem C4+ Uhlovodíky s počtem uhlíkových atomů rovným čtyřem nebo vyšším Cd Celkové množství kadmia a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cd Cd+Tl Celkové množství kadmia, thallia a jejich sloučenin, vyjádřené jako Cd+Tl CH4 Methan CO Oxid uhelnatý COD (CHSK) Chemická spotřeba kyslíku Množství kyslíku potřebné k úplné oxidaci organické látky na oxid uhličitý COS Karbonylsulfid Cr Celkové množství chromu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Cr Cu Celkové množství mědi a jejích sloučenin, vyjádřené jako Cu Prach Celkové tuhé znečišťující látky (v ovzduší) Fluorid Rozpuštěný fluorid, vyjádřený jako F- H2S Sirovodík HCl Veškeré anorganické plynné sloučeniny chloru, vyjádřené jako HCl HCN Kyanovodík HF Veškeré anorganické plynné sloučeniny fluoru, vyjádřené jako HF Hg Celkové množství rtuti a jejích sloučenin, vyjádřené jako Hg N2O Oxid dusný (rajský plyn, N2O) NH3 Amoniak Ni Celkové množství niklu a jeho sloučenin, vyjádřené jako Ni NOX Celkové množství oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2), vyjádřené jako NO2 Pb Celkové množství olova a jeho sloučenin, vyjádřené jako Pb PCDD/F Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a -furany RCG Surová koncentrace ve spalinách Koncentrace SO2 v surových spalinách vyjádřená jako roční průměr (za standardních podmínek uvedených v obecných poznámkách) na vstupu do systému snižování emisí SOX, vyjádřená při referenčním obsahu kyslíku 6 % objemových O2 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V Celkové množství antimonu, arsenu, olova, chromu, kobaltu, mědi, manganu, niklu, vanadu a jejich sloučenin, vyjádřené jako Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V SO2 Oxid siřičitý SO3 Oxid sírový SOX Celkové množství oxidu siřičitého (SO2) a oxidu sírového (SO3) vyjádřené jako SO2. Síran Rozpuštěný síran, vyjádřený jako SO4 2- Sulfid, snadno uvolnitelný Celkové množství rozpuštěného sulfidu a těch nerozpuštěných sulfidů, které se snadno uvolňují po okyselení, vyjádřené jako S2- Sulfit Rozpuštěný sulfit, vyjádřený jako SO3 2- TOC Celkový organický uhlík, vyjádřený jako C (ve vodě) TSS Celkové nerozpuštěné tuhé látky. Hmotnostní koncentrace všech nerozpuštěných tuhých látek (ve vodě), která je změřena pomocí filtrace přes filtry ze skleněných vláken a vážkové analýzy TVOC Celkový těkavý organický uhlík, vyjádřený jako C (v ovzduší) Zn Celkové množství zinku a jeho sloučenin, vyjádřené jako Zn

ZKRATKY

Pro účel těchto závěrů o BAT se použijí tyto zkratky:







Zkratka Definice ASU Jednotka přívodu vzduchu CCGT Plynová turbína s kombinovaným cyklem, s doplňkovým ohřevem, nebo bez něj CFB Cirkulující fluidní lože CHP (KVET) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny COG Koksárenský plyn COS Karbonylsulfid DLN Suché hořáky s nízkými emisemi NOX DSI Injektáž suchého sorbentu do spalin ESP Elektrostatický odlučovač FBC Spalování ve fluidním loži FGD Odsíření spalin HFO Těžký topný olej HRSG Parní generátor využívající odpadní teplo IGCC Kombinovaný cyklus s integrovaným zplyňováním LHV Výhřevnost LNB Hořáky s nízkými emisemi NOX LNG Zkapalněný zemní plyn OCGT Plynová turbína s otevřeným cyklem OTNOC Jiné než běžné provozní podmínky PC Práškové spalování PEMS Prediktivní systém měření emisí SCR Selektivní katalytická redukce SDA Rozprašovací suchý absorbér SNCR Selektivní nekatalytická redukce

OBECNÉ POZNÁMKY

Nejlepší dostupné techniky

Výčet technik, které jsou uvedeny a popsány v těchto závěrech o BAT, není normativní ani úplný. Mohou být použity i jiné techniky, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany životního prostředí.

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto závěry o BAT obecně použitelné.

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL)

V případech, kdy jsou úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) uvedeny pro různá období pro stanovení průměru, musí být splněny všechny tyto BAT-AEL.

BAT-AEL uvedené v těchto závěrech o BAT nemusí platit pro turbíny a motory spalující kapalná a plynná paliva pro nouzové použití provozované méně než 500 hodin/rok, jestliže uvedené nouzové použití není slučitelné se splněním BAT-AEL.

BAT-AEL pro emise do ovzduší

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do ovzduší uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitované látky na jednotku objemu spalin za těchto standardních podmínek: suchý plyn při teplotě 273,15 K a tlaku 101,3 kPa, a uváděny v jednotkách mg/Nm3, μg/Nm3 nebo ng I-TEQ/Nm3.

Monitorování související s BAT-AEL pro emise do ovzduší je uvedeno v BAT 4

Referenční podmínky pro kyslík používané k vyjádření BAT-AEL v tomto dokumentu jsou uvedeny v tabulce níže.







Činnost Referenční úroveň kyslíku (OR) Spalování tuhých paliv 6 % objemových Spalování tuhých paliv v kombinaci s kapalnými a/nebo plynnými palivy Spoluspalování odpadu Spalování kapalných a/nebo plynných paliv probíhající jinde než v plynové turbíně nebo motoru 3 % objemová Spalování kapalných a/nebo plynných paliv probíhající v plynové turbíně nebo motoru 15 % objemových Spalování v zařízeních IGCC

Rovnice pro výpočet emisních koncentrací při referenční úrovni kyslíku je:

kde:

ER : koncentrace emisí při referenční úrovni kyslíku OR

OR : referenční úroveň kyslíku v % objemových

EM : naměřená koncentrace emisí

OM : naměřená úroveň kyslíku v % objemových.

Pro období pro stanovení průměru platí tyto definice:







Období pro stanovení průměru Definice Denní průměr Průměr za období 24 hodin platných hodinových průměrů získaných kontinuálním měřením Roční průměr Průměr za období jednoho roku platných hodinových průměrů získaných kontinuálním měřením Průměr za interval odběru vzorků Průměrná hodnota tří po sobě následujících měření trvajících vždy nejméně 30 minut (1) Průměr vzorků odebraných v průběhu jednoho roku Průměr hodnot naměřených během jednoho roku pravidelných měření prováděných s frekvencí monitorování stanovenou pro každý parametr ( 1 ) Pro každý parametr, u kterého 30 minutové měření není z důvodu omezení souvisejících s odběrem vzorku nebo analytických omezení vhodné, se použije vhodný interval odběru vzorků. Pro PCDD/F se použije interval odběru vzorků 6 až 8 hodin.

BAT-AEL pro emise do vody

Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) pro emise do vody uvedené v těchto závěrech o BAT odkazují na koncentrace, které jsou vyjádřeny jako hmotnost emitované látky na jednotku objemu vody a uváděny v jednotkách μg/l, mg/l, nebo g/l. Úrovně BAT-AEL se vztahují k denním průměrům, tj. 24hodinovým souhrnným vzorkům úměrným průtoku. Pokud je prokázána dostatečná stabilita průtoku, lze odebírat časově proporcionální souhrnné vzorky.

Monitorování související s BAT-AEL pro emise do vody je uvedeno v BAT 5

Úrovně energetické účinnosti spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL)

Úrovní energetické účinnosti spojenou s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEEL) se rozumí poměr mezi čistým energetickým výkonem spalovací jednotky a energetickým příkonem paliva/vstupního materiálu spalovací jednotky při aktuální konstrukci jednotky. Čistý energetický výkon se určuje na hranicích spalování, zplyňování nebo jednotky IGCC, včetně pomocných systémů (např. systémů čištění spalin), a pro jednotku provozovanou při plném zatížení.

V případě kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET):

— BAT-AEEL pro celkové čisté využití paliva se vztahuje na spalovací jednotku provozovanou při plném zatížení a seřízenou s cílem maximalizovat především zásobování teplem a druhotně zbývající energii, kterou lze vyrobit,

— BAT-AEEL pro čistou elektrickou účinnost se vztahuje na spalovací jednotku vyrábějící pouze elektřinu při plném zatížení.

BAT-AEELs se vyjadřují v procentech. Energetický příkon paliva/vstupního materiálu se vyjadřuje jako hodnota výhřevnosti (LHV).

Monitorování související s BAT-AEEL je uvedeno v BAT 2.

Klasifikace spalovacích zařízení/jednotek podle jejich celkového jmenovitého tepelného příkonu

Pokud je uveden rozsah hodnot pro celkový jmenovitý tepelný příkon, je třeba jej pro účely těchto závěrů o BAT chápat tak, že je „roven dolní hranici rozsahu nebo je vyšší než tato dolní hranice a nižší než horní hranice rozsahu“. Například zařízení kategorie 100–300 MWth je třeba chápat takto: spalovací zařízení o celkovém jmenovitém tepelném příkonu rovném 100 MW nebo vyšším a nižším než 300 MW.

Pokud je část spalovacího zařízení vypouštějícího spaliny jedním nebo více oddělenými kouřovody ve společném komínu v provozu méně než 1 500 hodin/rok, může být tato část pro účely těchto závěrů o BAT posuzována samostatně. U všech částí zařízení se úrovně BAT-AEL vztahují k celkovému jmenovitému tepelnému příkonu zařízení. V takových případech se emise odváděné každým z těchto kouřovodů monitorují odděleně.

1. OBECNÉ ZÁVĚRY O BAT

Závěry o BAT pro konkrétní druhy paliv uvedené v bodech 2 až 7 platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v tomto bodě.

1.1. Systémy environmentálního řízení

BAT 1. Nejlepší dostupnou technikou umožňující zlepšit celkový environmentální profil je zavést a dodržovat systém environmentálního řízení (EMS), který zahrnuje všechny tyto prvky:

i. angažovanost vedoucích pracovníků včetně vrcholného vedení;

ii. vedením stanovená environmentální politika, jejíž součástí je neustálé zdokonalování environmentálního profilu zařízení;

iii. plánování a zavádění nezbytných postupů a obecných a konkrétních cílů ve spojení s finančním plánováním a investicemi;

iv. zavádění postupů se zvláštním důrazem na: a) strukturu a odpovědnost b) nábory, školení, informovanost a způsobilost c) komunikaci d) zapojení zaměstnanců e) dokumentaci f) účinné řízení procesů g) plánované programy pravidelné údržby h) připravenost a reakci na mimořádné situace i) zajištění souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí;

v. kontrola výsledků a provádění nápravných opatření se zvláštním důrazem na: a) monitorování a měření (viz též referenční zpráva JRC o monitorování emisí do ovzduší a vody ze zařízení podle směrnice IED (ROM)) b) nápravná a preventivní opatření c) vedení záznamů d) nezávislý (pokud možno) vnitřní a vnější audit, kterým se zjistí, zda EMS odpovídá plánovaným opatřením a zda je řádně prováděn a dodržován;

vi. přezkum EMS, který provádí vrcholné vedení, a posouzení, zda je systém i nadále vhodný, přiměřený a účinný;

vii. sledování vývoje čistějších technologií;

viii. zohlednění environmentálních dopadů konečného vyřazení zařízení z provozu ve fázi návrhu nového provozu a po dobu jeho fungování, včetně: a) nepoužívání podzemních konstrukcí b) zahrnutí vlastností, které usnadňují demontáž c) výběru povrchových úprav, které lze snadno dekontaminovat d) použití takové konfigurace zařízení, které snižuje množství zachycených chemických látek na minimum a usnadňuje jejich odvádění a čištění e) navrhování flexibilních samostatných zařízení, která umožňují postupné uzavírání f) používání biologicky rozložitelných a recyklovatelných materiálů, kde je to možné;

ix. pravidelné porovnávání s odvětvovými referenčními hodnotami. Konkrétně pro toto odvětví je také důležité zvažovat tyto prvky EMS, které jsou v daných případech popsány v příslušných BAT:

x. programy zajištění kvality/kontroly kvality, aby bylo zaručeno, že vlastnosti všech paliv budou plně stanoveny a kontrolovány (viz BAT 9);

xi. plán řízení s cílem snížit emise do ovzduší a/nebo do vody za jiných než běžných provozních podmínek, včetně doby uvádění do provozu a ukončování provozu (viz BAT 10 a BAT 11);

xii. plán pro nakládání s odpady s cílem zajistit, aby se zabránilo vzniku odpadu, aby byl odpad připraven k opětovnému použití, recyklován či jinak využit, včetně použití technik uvedených v BAT 16;

xiii. systematická metoda zjišťování a řešení potenciálních nekontrolovaných a/nebo neplánovaných emisí do životního prostředí, zejména: a) emisí do půdy a podzemních vod z manipulace s palivy, přísadami, vedlejšími produkty a odpady a z jejich skladování b) emisí souvisejících se samovolným ohřevem a/nebo samovznícením paliv při skladování a manipulaci s nimi;

xiv. plán na regulaci emisí prachu pro předcházení rozptýleným emisím z nakládky, vykládky a skladování paliv, zbytků a přísad a/nebo z manipulace s nimi, nebo pokud to není možné, pro jejich snížení;

xv. plán regulace hluku tam, kde se očekává nebo kde trvale působí hluk na citlivé receptory, včetně: a) protokolu pro provádění monitorování hluku na hranici zařízení b) programu snižování hluku c) protokolu pro reakci na události související s hlukem obsahujícího vhodná opatření a lhůty d) přezkoumání událostí souvisejících s hlukem z minulosti, nápravných opatření a poskytnutí informací o událostech souvisejících s hlukem dotčeným stranám;

xvi. pro spalování, zplyňování nebo spoluspalování zapáchajících látek plán regulace zápachu, včetně: a) protokolu monitorování zápachu; b) v případě potřeby programu pro odstranění zápachu s cílem určit a odstranit nebo snížit uvolňování zápachu c) protokolu k zaznamenávání událostí souvisejících se zápachem a vhodných opatření a lhůt d) přezkoumání událostí souvisejících se zápachem z minulosti, nápravných opatření a poskytnutí informací o událostech souvisejících se zápachem dotčeným stranám.

Pokud posouzení prokáže, že kterýkoli z prvků uvedených v bodech x až xvi není nezbytný, provede se záznam o rozhodnutí, včetně odůvodnění.

Použitelnost

Rozsah (např. míra podrobností) a charakter EMS (např. standardizovaný nebo nestandardizovaný) se obecně vztahuje k povaze, rozsahu a složitosti zařízení a k rozsahu dopadů, které může mít na životní prostředí.

1.2. Monitorování

BAT 2. Nejlepší dostupnou technikou je určení čisté elektrické účinnosti a/nebo čistého celkového využití paliva a/nebo čisté mechanické energetické účinnosti jednotek zplyňování, jednotek IGCC a/nebo spalovacích jednotek prostřednictvím výkonové zkoušky při plném zatížení (1) podle norem EN po uvedení jednotky do provozu a po každé změně, která by mohla významně ovlivnit čistou elektrickou účinnost a/nebo celkové čisté využití paliva a/nebo čistou mechanickou energetickou účinnost jednotky. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.

(1) Pokud u jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nelze z technických důvodů výkonovou zkoušku provést s jednotkou provozovanou při plném zatížení pro dodávku tepla, je možné zkoušku doplnit nebo nahradit výpočtem s použitím parametrů pro plné zatížení.

BAT 3. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování klíčových provozních parametrů důležitých z hlediska emisí do ovzduší a vody včetně ukazatelů uvedených níže.







Proudící médium Parametr(y) Monitorování Spaliny Průtok Pravidelné nebo kontinuální zjišťování Obsah kyslíku, teplotaa tlak Pravidelné nebo kontinuální měření Obsah vodní páry (1) Odpadní vody z čištění spalin Průtok, pH a teplota Kontinuální měření ( 1 ) Kontinuální měření obsahu vodní páry ve spalinách není nutné, pokud jsou spaliny zařazené do vzorku před analýzou vysušeny.

BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí do ovzduší minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních norem nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.





BAT 5. Nejlepší dostupnou technikou je monitorování emisí z čištění spalin do vody minimálně s níže uvedenou frekvencí a v souladu s normami EN. Pokud nejsou normy EN k dispozici, je nejlepší dostupnou technikou použití norem ISO, vnitrostátních nebo jiných mezinárodních norem, jejichž použitím se získají údaje rovnocenné odborné kvality.







Látka/parametr Norma (normy) Minimální frekvence monitorování Monitorování související s Celkový organický uhlík (TOC) (1) EN 1484 Jednou za měsíc BAT 15 Chemická spotřeba kyslíku (CHSK) (1) Norma EN není k dispozici Celkové nerozpuštěné tuhé látky (TSS) EN 872 Fluorid (F-) EN ISO 10304-1 Síran (SO4 2-) EN ISO 10304-1 Sulfid, snadno uvolnitelný (S2-) Norma EN není k dispozici Sulfit (SO3 2-) EN ISO 10304-3 Kovy a polokovy As K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 11885 nebo EN ISO 17294-2) Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 12846 nebo EN ISO 17852) Chlorid (Cl-) K dispozici jsou různé normy EN (např. EN ISO 10304-1 nebo EN ISO 15682) — Celkový dusík EN 12260 — ( 1 ) Monitorování TOC a monitorování CHSK jsou alternativy. Je upřednostňováno monitorování TOC, jelikož nevyžaduje použití vysoce toxických sloučenin.

1.3. Celkový environmentální profil a průběh spalování

BAT 6. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkového environmentálního profilu spalovacích zařízení a ke snížení emisí CO a nespálených látek do ovzduší je zajistit optimalizované spalování a použít vhodnou kombinaci níže uvedených technik.







Technika Popis Použitelnost a. Mísení a promíchávání paliv Zajistit stabilní podmínky spalování a/nebo snížit emise znečišťujících látek smícháním různých jakostí stejného druhu paliva Obecně použitelná b. Údržba spalovacího systému Pravidelná plánovaná údržba podle doporučení dodavatelů c. Pokročilý řídicí systém Viz popis v bodě 8.1 Použitelnost pro stará spalovací zařízení může být omezena potřebou dodatečného vybavení (retrofitu) spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému d. Správná konstrukce spalovacího zařízení Správná konstrukce pece, spalovacích komor, hořáků a souvisejících zařízení Obecně použitelná u nových spalovacích zařízení e. Výběr paliva Z dostupných paliv vyberte jiné palivo/jiná paliva nebo zcela či částečně přejděte na jiné palivo/jiná paliva s lepším environmentálním profilem (např. s nízkým obsahem síry a/nebo rtuti), též při uvádění do provozu nebo v případě použití záložních paliv Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti vhodných druhů paliv s celkově lepším environmentálním profilem, což může být ovlivněno energetickou politikou členského státu nebo celkovou palivovou bilancí daného zařízení v případě spalování procesních paliv z průmyslu. U stávajících spalovacích zařízení může být druh zvoleného paliva omezen uspořádáním a konstrukcí zařízení

BAT 7. Aby se snížily emise amoniaku do ovzduší při použití selektivní katalytické redukce (SCR) a/nebo selektivní nekatalytické redukce (SNCR) ke snížení emisí NOx, je nejlepší dostupnou technikou optimalizovat konstrukci a/nebo provoz SCR a/nebo SNCR (např. optimalizovaný poměr činidla a NOx, homogenní rozdělení činidla a optimální velikost kapek činidla).

Úrovně emisí spojené s BAT

Úroveň emisí související s BAT (BAT-AEL) pro emise NH3 do ovzduší z používání SCR a/nebo SNCR je < 3–10 mg/Nm3vyjádřená jako roční průměr nebo průměr za interval odběru vzorků. Dolní hranice rozsahu lze dosáhnout při použití SCR a horní hranice při použití SNCR bez mokrých technik ke snižování emisí. V případě zařízení spalujících biomasu a provozovaných při různých zatíženích, jakož i v případě motorů spalujících těžký topný olej a/nebo plynový olej, je vyšší hranice rozmezí BAT-AEL 15 mg/Nm3.

BAT 8. Nejlepší dostupnou technikou k zabránění emisí do ovzduší nebo jejich snížení za normálních provozních podmínek je vhodnou konstrukcí, provozováním a údržbou zajistit, aby systémy pro snižování emisí byly využívány při optimální kapacitě a dostupnosti.

BAT 9. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkového environmentálního profilu spalovacích zařízení a/nebo zařízení na zplyňování a ke snížení emisí do ovzduší je zahrnout do programů zajištění kvality/kontroly kvality pro všechna použitá paliva jako součást systému environmentálního řízení tyto prvky (viz BAT 1):

i. výchozí úplnou charakterizaci použitého paliva, která obsahuje alespoň níže uvedené parametry a která je v souladu s normami EN. Lze použít normy ISO, vnitrostátní normy nebo jiné mezinárodní normy za předpokladu, že se jejich použitím získají údaje rovnocenné odborné kvality;

ii. pravidelné zkoušení kvality paliv pro kontrolu, zda je v souladu s výchozí charakterizací a odpovídá specifikacím konstrukce zařízení. Frekvence zkoušení a parametry vybrané z níže uvedené tabulky vycházejí z variability paliva a posouzení významu úniků znečišťujících látek (např. koncentrace v palivu, provádění čištění spalin);

iii. následnou úpravu nastavení zařízení v případě potřeby a proveditelnosti (např. integraci palivových charakteristik a řízení do pokročilého řídicího systému (viz popis v bodě 8.1)).

Popis

Výchozí charakterizaci a pravidelné zkoušení paliva může provádět provozovatel a/nebo dodavatel paliva. Pokud tuto činnost provádí dodavatel, jsou úplné výsledky předány provozovateli ve formě dodavatelské specifikace produktu (paliva) a/nebo záruky.







Palivo (paliva) Látky/parametry, které jsou předmětem charakterizace Biomasa/rašelina — LHV — Vlhkost — Popel — C, Cl, F, N, S, K, Na — Kovy a polokovy (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) Černé uhlí/hnědé uhlí — LHV — Vlhkost — Těkavé látky, popel, fixní uhlík, C, H, N, O, S — Br, Cl, F — Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) HFO — Popel — C, S, N, Ni, V Plynový olej — Popel — N, C, S Zemní plyn — LHV — CH4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, Wobbeho číslo Procesní paliva z chemického průmyslu (1) — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) Plyny vznikající při výrobě železa a oceli ►C1 — LHV, CH4 (pro COG), CXHY (pro COG), CO2, H2, N2, celková síra, prach, Wobbeho číslo ◄ Odpad (2) — LHV — Vlhkost — Těkavé látky, popel, Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Kovy a polokovy (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) ( 1 ) Seznam charakterizovaných látek/parametrů lze omezit pouze na ty, u kterých lze na základě informací o surovinách a výrobních postupech důvodně předpokládat, že budou v palivu/palivech přítomny. ( 2 ) Tato charakterizace se provádí, aniž by bylo dotčeno uplatnění postupů vstupní kontroly parametrů odpadu a příjmu odpadu stanoveného v BAT 60(a), což může vést k charakterizaci a/nebo kontrole dalších látek/parametrů kromě těch, které jsou uvedeny zde.

BAT 10. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do ovzduší a/nebo do vody za jiných než běžných provozních podmínek (OTNOC) je vypracovat a zavést plán řízení jako součást systému environmentálního řízení (viz BAT 1) odpovídající významu potenciálních úniků znečišťující látky, který obsahuje tyto prvky:

— vhodný návrh systémů považovaných za relevantní, pokud jde o způsobení podmínek OTNOC, které mohou mít vliv na emise do ovzduší, vody a/nebo půdy (např. koncepce návrhu pracující s nízkým zatížením pro snížení minimálních zatížení při uvádění do provozu a ukončování provozu v zájmu stabilní výroby v plynových turbínách);

— vypracování a provádění konkrétního plánu preventivní údržby pro tyto relevantní systémy;

— přezkoumání a zaznamenávání emisí způsobených OTNOC a souvisejících okolností a v případě potřeby provádění nápravných opatření;

— pravidelné hodnocení celkových emisí během OTNOC (např. frekvence událostí, jejich trvání, kvantifikace/odhad emisí) a v případě potřeby provádění nápravných opatření.

BAT 11. Nejlepší dostupnou technikou je náležitě monitorovat emise do ovzduší a/nebo do vody během OTNOC.

Popis

Monitorování lze provádět přímým měřením emisí nebo monitorováním náhradních parametrů, jestliže se prokáže, že poskytuje rovnocennou nebo lepší odbornou kvalitu než přímé měření emisí. Emise při uvádění do provozu a ukončování provozu (SU/SD) lze posuzovat na základě podrobného měření emisí prováděného u typického postupu SU/SD nejméně jednou ročně a využití výsledků tohoto měření pro odhad emisí pro každé SU/SD během celého roku.

1.4. Energetická účinnost

BAT 12. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalovacích a zplyňovacích jednotek a/nebo jednotek IGCC provozovaných ≥ 1 500 h/rok je použití vhodné kombinace níže uvedených technik.







Technika Popis Použitelnost a. Optimalizace spalování Viz popis v bodě 8.2. Optimalizace spalování minimalizuje obsah nespálených látek ve spalinách a v tuhých zbytcích ze spalování Obecně použitelná b. Optimalizace podmínek pracovního média Provoz při nejvyšším možném tlaku a teplotě pracovního média (plynu nebo páry) v rámci omezení vyplývajících např. z řízení emisí NOx nebo požadovaných vlastností energie c. Optimalizace parního cyklu Provoz při nižším tlaku na výfuku z turbíny využitím co nejnižší teploty chladicí vody kondenzátoru v rámci konstrukčních podmínek. d. Minimalizace spotřeby energie Minimalizace interní spotřeby energie (např. vyšší účinnost čerpadla přívodní vody). e. Předehřev spalovacího vzduchu Opětovné využití tepla získaného ze spalin pro předehřev vzduchu používaného při spalování Obecně použitelná v rámci omezení vyplývajících z nutnosti řídit emise NOx f. Předehřev paliva Předehřev paliva s využitím znovu získaného tepla Obecně použitelná v rámci omezení vyplývajících z konstrukce kotle a nutnosti řídit emise NOx g. Pokročilý řídicí systém Viz popis v bodě 8.2. Počítačové řízení hlavních parametrů spalování umožňuje zlepšit účinnost spalování Obecně použitelné pro nové jednotky. Použitelnost pro staré jednotky může být omezena potřebou dodatečného vybavení spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému h. Předehřev přívodní vody s využitím znovu získaného tepla Předehřev vody přiváděné z parního kondenzátoru s využitím znovu získaného tepla předtím, než je znovu využita v kotli Použitelné pouze pro parní okruhy, nikoli pro horkovodní kotle Použitelnost pro stávající jednotky může být omezena v důsledku omezení vyplývajících z konfigurace zařízení a množství znovu využitelného tepla i. Využití tepla formou kogenerace (KVET) Využití tepla (hlavně z parního systému) pro výrobu horké vody/páry určené k použití v průmyslových procesech/činnostech nebo ve veřejné síti dálkového vytápění Další získání tepla k opětovnému využití je možné z(e): — spalin — chlazení roštu — cirkulujícího fluidního lože Použitelná v rámci omezení vyplývajících z místní poptávky po teple a elektřině. Použitelnost může být omezená v případě plynových kompresorů s nepředvídatelným provozním tepelným profilem j. Připravenost na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny Viz popis v bodě 8.2. Použitelné pouze na nové jednotky, u kterých je realistický potenciál pro budoucí využití tepla v blízkosti jednotky k. Kondenzátor spalin Viz popis v bodě 8.2. Obecně použitelné pro jednotky KVET za předpokladu, že existuje dostatečná poptávka po nízkoteplotním teple l. Akumulace tepla Uchovávání akumulovaného tepla v režimu KVET Použitelné pouze pro zařízení KVET Použitelnost může být omezená v případě nízké poptávky po teple m. Mokrý komín Viz popis v bodě 8.2. Obecně použitelné pro nové a stávající jednotky vybavené mokrým odsiřováním spalin (FGD) n. Vypouštění emisí chladicími věžemi Vypouštění emisí do ovzduší z chladicí věže, nikoli přes vyhrazený komín Použitelné pouze pro jednotky vybavené mokrým odsiřováním spalin (FGD), u kterých je nutný ohřev spalin před vypuštěním a jejichž chladicím systémem je chladicí věž o. Předsušení paliva Snížení obsahu vlhkosti v palivu před jeho spalováním pro zlepšení podmínek spalování Použitelná na spalování biomasy a/nebo rašeliny v rámci omezení vyplývajících z rizik samovolného vznícení (např. obsah vlhkosti rašeliny je v celém dodavatelském řetězci udržován nad 40 %). Dodatečné vybavení stávajících zařízení může být omezeno energetickou hodnotou, kterou lze získat navíc ze sušení, a omezenými možnostmi dodatečného vybavení vyplývajícími z konstrukce kotle nebo konfigurace zařízení p. Minimalizace tepelných ztrát Minimalizace ztrát odpadním teplem, např. těch, ke kterým dochází prostřednictvím strusky nebo které lze snížit izolací sálavých zdrojů Použitelné pouze pro spalovací jednotky používající tuhá paliva a pro zplyňovací jednotky/jednotky IGCC q. Pokročilé materiály Použití pokročilých materiálů, u kterých se prokázalo, že jsou schopny odolávat vysokým provozním teplotám a tlakům, a díky tomu dosáhnout vyšší účinnosti využití páry/procesu spalování Použitelné pouze pro nová zařízení r. Modernizace parních turbín Sem patří techniky, jako je zvyšování teploty a tlaku střednětlaké páry, přidání nízkotlaké turbíny a úpravy geometrie lopatek rotoru turbíny Použitelnost může být omezena poptávkou, stavem páry a/nebo omezenou životností zařízení s. Superkritické a ultrasuperkritické stavy páry Použití parního okruhu, včetně parních ohřívacích systémů, ve kterém pára může dosáhnout tlaku vyššího než 220,6 baru a teplot nad 374 °C v případě superkritického stavu a nad 250–300 barů a teplot nad 580–600 °C v případě ultrasuperkritického stavu Použitelné pouze pro nové jednotky ≥ 600 MWth provozované > 4 000 h/rok. Nepoužitelná, jestliže účelem jednotky je výroba páry o nízké teplotě a/nebo tlaku ve zpracovacím průmyslu. Nepoužitelná pro plynové turbíny a motory na výrobu páry v režimu KVET. U jednotek spalujících biomasu může být použitelnost u některých druhů biomasy omezena vysokoteplotní korozí

1.5. Spotřeba vody a emise do vody

BAT 13. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení spotřeby vody a objemu vypouštěné kontaminované odpadní vody je využití jedné nebo obou z níže popsaných technik.







Technika Popis Použitelnost a. Recyklace vody Zbytkové vodní toky, včetně odtokové vody ze zařízení, se opětovně využijí pro jiné účely. Stupeň recyklace je omezen požadavky na kvalitu, pokud jde o vodní recipient, a vodní bilanci zařízení Nepoužitelná pro odpadní vody z chladicích systémů, ve kterých jsou přítomny chemické látky na úpravu vody a/nebo vysoké koncentrace solí z mořské vody b. Manipulace se suchým zbytkovým popelem Suchý a horký zbytkový popel padá z pece na mechanický dopravník a je ochlazován okolním vzduchem. Při tomto postupu se nepoužívá žádná voda. Použitelná pouze pro zařízení spalující tuhá paliva. Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících spalovacích zařízení

BAT 14. Nejlepší dostupnou technikou k zabránění kontaminace nekontaminované odpadní vody a ke snížení emisí do vody je oddělení toků odpadních vod a jejich samostatné čištění v závislosti na obsahu znečišťující látky.

Popis

▼C1

Mezi toky odpadních vod, které se typicky oddělují a čistí, patří povrchová odtoková voda, chladicí voda a odpadní voda z čištění spalin.

▼B

Použitelnost

Použitelnost může být omezená u stávajících zařízení z důvodu konfigurace systémů odvádění vod.

BAT 15. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí do vody z čištění spalin je použití vhodné kombinace níže uvedených technik a použití sekundárních technik co nejblíže u zdroje, aby se zabránilo ředění.







Technika Typické znečišťující látky, které mají být odstraněny/jejichž obsah má být snížen Použitelnost Primární techniky a. Optimalizované spalování (viz BAT 6) a systémy čištění spalin (např. SCR/SNCR, viz BAT 7) Organické sloučeniny, amoniak (NH3) Obecně použitelná Sekundární techniky (1) b. Adsorpce na aktivním uhlí Organické sloučeniny, rtuť (Hg) Obecně použitelná c. Aerobní biologické čištění Biologicky rozložitelné organické sloučeniny, amoniak (NH4 +) Obecně použitelná pro čištění vod obsahujících organické sloučeniny. Aerobní biologické čištění odpadních vod obsahujících amoniak (NH4 +) nemusí být použitelné v případě vysoké koncentrace chloridů (tj. okolo 10 g/l) d. Anoxické/anaerobní biologické čištění Rtuť (Hg), dusičnan (NO3 -), dusitan (NO2 -) Obecně použitelná e. Koagulace a flokulace Nerozpuštěné tuhé látky Obecně použitelná f. Krystalizace Kovy a polokovy, síran (SO4 2-), fluorid (F-) Obecně použitelná g. Filtrace (např. písková filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace) Nerozpuštěné tuhé látky, kovy Obecně použitelná h. Flotace Nerozpuštěné tuhé látky, volný olej Obecně použitelná i. Iontová výměna Kovy Obecně použitelná j. Neutralizace Kyseliny, zásady Obecně použitelná k. Oxidace Sulfid (S2-), sulfit (SO3 2-) Obecně použitelná l. Vysrážení Kovy a polokovy, síran (SO4 2-), fluorid (F-) Obecně použitelná m. Sedimentace Nerozpuštěné tuhé látky Obecně použitelná n. Stripování Amoniak (NH3) Obecně použitelná ( 1 ) Popisy technik jsou uvedeny v bodě 8.6

Úrovně BAT-AEL se vztahují k přímému vypouštění do vodního recipientu v místě, kde emise opouštějí zařízení.





1.6. Nakládání s odpady

BAT 16. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení množství odpadu ze spalování a/nebo zplyňování a z použití technik ke snižování emisí, který je určen k odstranění, je organizovat provoz tak, aby se v následujícím pořadí a s přihlédnutím k životnímu cyklu:

a. zabránění vzniku odpadu, např. tím, že se zajistí co nejvyšší podíl zbytků, ze kterých vznikají vedlejší produkty;

b. příprava odpadu pro opětovné použití, např. podle konkrétních požadovaných kritérií kvality;

c. recyklace odpadu;

d. jiné využití odpadu (např. energetické využití),

provedením vhodné kombinace technik, jako jsou tyto:







Technika Popis Použitelnost a. Výroba sádry jako vedlejšího produktu Optimalizace kvality zbytků reakce na bázi vápníku vzniklých při mokrém odsíření spalin tak, aby mohly být použity jako náhrada za těženou sádru (např. jako surovina při výrobě sádrokartonu). Čistotu vyrobené sádry ovlivňuje kvalita vápence používaného při mokrém odsíření spalin. Obecně použitelná v rámci omezení vyplývajících z požadované kvality sádry, zdravotních požadavků souvisejících s každým konkrétním použitím a podmínek na trhu b. Recyklace nebo využití zbytků ve stavebnictví Recyklace nebo využití zbytků (např. z procesů polosuchého odsíření, polétavého popílku, zbytkového popela) jako stavebního materiálu (např. při stavbě silnic, jako náhrady písku v betonu nebo v cementářském průmyslu) Obecně použitelná v rámci omezení vyplývajících z požadované kvality materiálu (např. fyzikální vlastnosti, obsah škodlivých látek) souvisejících s každým konkrétním použitím a podmínek na trhu c. Energetické využití použitím odpadu ve skladbě paliv Zbytkový energetický obsah na uhlík bohatého popela a kalů vzniklých spalováním černého uhlí, hnědého uhlí, těžkého topného oleje, rašeliny nebo biomasy lze využít například smícháním s palivem Obecně použitelná v případech, kdy zařízení mohou pracovat s odpadem ve skladbě paliv a jsou po technické stránce schopna dávkovat tato paliva do spalovací komory d. Příprava použitých katalyzátorů na opětovné použití Příprava katalyzátorů na opětovné použití (např. až čtyřikrát u katalyzátorů SCR) vede k obnovení některých nebo všech jejich původní vlastnosti a prodlužuje životnost katalyzátorů na několik desetiletí. Příprava použitých katalyzátorů na opětovné použití je součástí programu pro nakládání s katalyzátory Použitelnost může být omezena mechanickým stavem katalyzátoru a požadovanými výslednými hodnotami, pokud jde o emise NOX a NH3

1.7. Emise hluku

BAT 17. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí hluku je použití jedné z níže uvedených technik nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Provozní opatření Tato opatření zahrnují: — důkladnější inspekci a údržbu zařízení — zavírání dveří a oken uzavřených prostor, pokud je to možné — zkušenou obsluhu zařízení — neprovozování hlučných činností v noci, pokud je to možné — opatření pro regulaci hlučnosti během údržby Obecně použitelná b. Zařízení s nízkou hlučností Potenciálně sem patří kompresory, čerpadla a kotouče Obecně použitelná, jestliže je zařízení nové nebo vyměněné c. Útlum hluku Šíření hluku lze omezit tím, že se mezi zdroj hluku a jeho příjemce umístí překážky. Mezi vhodné překážky patří ochranné stěny, ochranné valy a budovy. Obecně použitelná u nově budovaných zařízení. Ve stávajících provozech může být možnost umístění překážek omezena nedostatkem volného prostoru d. Zařízení pro regulaci hluku To zahrnuje: — tlumiče hluku — izolaci zařízení — uzavření hlučného zařízení — zvuková izolace budov Použitelnost může být omezena nedostatkem volného prostoru e. Vhodné umístění vybavení a budov Hlučnost je možné omezit zajištěním větší vzdálenosti mezi zdrojem hluku a jeho příjemcem a použitím budov jako protihlukových stěn Obecně použitelná u nově budovaných zařízení. U stávajících provozů může být možnost přemístění zařízení a výrobních jednotek omezena nedostatkem volného místa či nadměrnými náklady.

2. ZAVERY O BAT PRO SPALOVANI TUHÝCH PALIV

2.1. Závěry o BAT pro spalování černého a/nebo hnědého uhlí

Pokud není uvedeno jinak, jsou závěry o BAT uvedené v tomto bodě obecně použitelné pro spalování černého a/nebo hnědého uhlí. Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1.

2.1.1. Celkový environmentální profil

BAT 18. Nejlepší dostupnou technikou ke zlepšení celkového environmentálního profilu spalování černého a/nebo hnědého uhlí kromě BAT 6 je použití níže uvedené techniky







Technika Popis Použitelnost a. Integrovaný proces spalování zajišťující vysokou účinnost kotle a zahrnující primární techniky pro redukci NOx (např. postupný přívod vzduchu, postupný přívod paliva, hořáky s nízkými emisemi NOx (LNB) a/nebo recirkulaci spalin) Tuto integraci umožňují spalovací procesy, jako je práškové spalování, spalování v kotli s fluidním ložem nebo spalování na pohyblivém roštu Obecně použitelná

2.1.2. Energetická účinnost

BAT 19. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalování černého a/nebo hnědého uhlí je použití vhodné kombinace technik uvedených v BAT 12 a níže.







Technika Popis Použitelnost a. Manipulace se suchým zbytkovým popelem Suchý a horký zbytkový popel padá z pece na mechanický dopravník a po přesměrování do pece k opakovanému spalování je ochlazován okolním vzduchem. Užitečná energie se získává jak z opakovaného spalování popela, tak z chlazení popela Mohou existovat technická omezení, která brání dodatečnému vybavení stávajících spalovacích jednotek





2.1.3. Emise NOX, N2O a CO do ovzduší

BAT 20. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší při současném omezení emisí CO a N2O, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Optimalizace spalování Viz popis v bodě 8.3. Obecně používaná v kombinaci s dalšími technikami Obecně použitelná b. Kombinace jiných primárních technik pro redukci NOx (např. postupný přívod vzduchu, postupný přívod paliva, recirkulace spalin, hořáky s nízkými emisemi NOx (LNB)) Viz popis v bodě 8.3 ke každé jednotlivé technice. Výběr vhodné primární techniky nebo kombinace technik a dosažené výsledky mohou být ovlivněny konstrukcí kotle c. Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Viz popis v bodě 8.3. Lze ji použít s SCR katalyzátor pro odstranění nezreagovaného amoniaku (tzv. „slip“ SCR) Použitelnost může být omezená u kotlů s velkým průřezem, který brání homogennímu smíchání NH3 a NOx. Použitelnost může být omezená u spalovacích zařízení provozovaných < 1 500 h/rok s velmi proměnlivým zatížením kotle d. Selektivní katalytická redukce (SCR) Viz popis v bodě 8.3 Nepoužitelná pro spalovací zařízení < 300 MWth provozovaná < 500 h/rok. Není obecně použitelná pro spalovací zařízení < 100 MWth. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok a pro stávající spalovací zařízení ≥ 300 MWth provozovaná < 500 h/rok e. Kombinované techniky pro snížení emisí NOX a SOX Viz popis v bodě 8.3 Použitelné případ od případu v závislosti na vlastnostech paliva a spalovacím procesu







Tabulka 3 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí NOX ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) (3) < 100 100 –150 100 –270 155 –200 165 –330 100 –300 50 –100 100 –180 80 –130 155 –210 ≥ 300, kotel se spalováním ve fluidním loži spalující černé a/nebo hnědé uhlí a kotel s práškovým spalováním hnědého uhlí 50 –85 < 85 –150 (4) (5) 80 –125 140 –165 (6) ≥ 300, kotel s práškovým spalováním černého uhlí 65 –85 65 –150 80 –125 < 85 –165 (7) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) U zařízení s kotly s práškovým spalováním černého uhlí uvedených do provozu nejpozději 1. července 1987, která jsou provozována < 1 500 h/rok a u kterých není použitelná ani SCR ani SNCR, je horní hranice rozsahu 340 mg/Nm3. ( 3 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 4 ) Dolní hranice rozsahu je považována za dosažitelnou při použití SCR. ( 5 ) Horní hranice rozsahu pro kotle se spalováním ve fluidním loži uvedené do provozu nejpozději 7. ledna 2014 a pro kotle s práškovým spalováním hnědého uhlí je 175 mg/Nm3. ( 6 ) Horní hranice rozsahu pro kotle se spalováním ve fluidním loži uvedené do provozu nejpozději 7. ledna 2014 a pro kotle s práškovým spalováním hnědého uhlí je 220 mg/Nm3. ( 7 ) U zařízení uvedených do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je horní hranice rozsahu 200 mg/Nm3 pro zařízení provozovaná ≥ 1 500 h/rok a 220 mg/Nm3 pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok.

Orientační hodnoty ročního průměru úrovní emisí CO pro stávající spalovací zařízení provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo pro nová spalovací zařízení budou obecně tyto:







Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) Orientační úroveň emisí CO (mg/Nm3) < 300 < 30 –140 ≥ 300, kotel se spalováním ve fluidním loži spalující černé a/nebo hnědé uhlí a kotel s práškovým spalováním hnědého uhlí < 30 –100 (1) ≥ 300, kotel s práškovým spalováním černého uhlí < 5 –100 (1) ( 1 ) Horní hranice rozsahu může být až do 140 mg/Nm3 v případě omezení z důvodu konstrukce kotle a/nebo u kotlů s fluidním ložem, které nejsou vybaveny sekundárními technikami ke snižování emisí NOX.

2.1.4. Emise SOX, HCl a HF do ovzduší

BAT 21. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím SOX, HCl a HF ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Injektáž sorbentu do kotle (v peci nebo v loži) Viz popis v bodě 8.4 Obecně použitelná b. Injektáž suchého sorbentu do spalin (DSI) Viz popis v bodě 8.4. Techniku lze použít pro odstranění HCl/HF, jestliže není zavedena žádná konkrétní koncová technika mokrého odsíření spalin c. Rozprašovací suchý absorbér (SDA) Viz popis v bodě 8.4 d. Suché odsíření cirkulujícího fluidního lože (CFB) e. Mokrá vypírka Viz popis v bodě 8.4. Techniky lze použít pro odstranění HCl/HF, jestliže není zavedena žádná konkrétní koncová technika mokrého odsíření spalin f. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Viz popis v bodě 8.4 Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro použití techniky na spalovací zařízení < 300 MWth a pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok g. Mokré odsíření spalin (FGD) mořskou vodou h. Kombinované techniky pro snížení emisí NOX a SOX Použitelné případ od případu v závislosti na vlastnostech paliva a spalovacím procesu i. Nahrazení nebo odstranění spalinového výměníku tepla umístěného za mokrým odsířením spalin Nahrazení spalinového výměníku tepla (spaliny-plyn) umístěného za mokrým odsířením spalin vícetrubkovým tepelným výměníkem spaliny-voda, nebo jeho odstranění a vypouštění spalin přes chladicí věž nebo mokrý komín Použitelné pouze v případě, kdy je nutno vyměnit nebo nahradit tepelný výměník ve spalovacích zařízeních vybavených mokrým odsířením spalin a následným spalinovým výměníkem tepla j. Výběr paliva Viz popis v bodě 8.4. Použití paliva s nízkým obsahem síry (např. pod 0,1 % hmot., vztaženo na suchý plyn), chloru nebo fluoru Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu. Použitelnost pro stávající jednotky může být omezena v důsledku konstrukčních omezení u spalovacích zařízení spalujících vysoce specifická domácí paliva







Tabulka 4 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí SO2 ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 100 150 –200 150 –360 170 –220 170 –400 100 –300 80 –150 95 –200 135 –200 135 –220 (3) ≥ 300 , kotel s práškovým spalováním 10 –75 10 –130 (4) 25 –110 25 –165 (5) ≥ 300 , kotel s fluidním ložem (6) 20 –75 20 –180 25 –110 50 –220 ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) U zařízení uvedených do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je horní hranice rozsahu BAT-AEL 250 mg/Nm3. ( 4 ) Dolní hranice rozsahu lze dosáhnout při použití paliv s nízkým obsahem síry v kombinaci s nejvyspělejšími systémy mokrého čištění spalin ( 5 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL u zařízení uvedených do provozu nejpozději 7. ledna 2014 a provozovaných < 1 500 h/rok je 220 mg/Nm3. U ostatních stávajících zařízení uvedených do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je horní hranice rozsahu BAT-AEL 205 mg/Nm3. ( 6 ) U kotlů s cirkulujícím fluidním ložem lze dolní hranice rozsahu dosáhnout při použití vysoce účinného mokrého odsíření spalin Horní hranice rozsahu lze dosáhnout při použití injektáži sorbentu do kotle v loži.

▼C1

Pro spalovací zařízení s celkovým jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 MW, které je specificky navrženo pro spalování domácích hnědouhelných paliv a u kterého lze prokázat, že není schopno dosáhnout úrovní BAT-AEL uvedených v tabulce 4 z technicko-ekonomických důvodů, neplatí úrovně BAT-AEL stanovené v tabulce 4 a horní hranice ročního průměrného rozsahu BAT-AEL je tato:

▼B

i) pro nový systém FGD: RCG x 0,01 s maximem 200 mg/Nm3;

ii) pro stávající systém FGD: RCG x 0,03 s maximem 320 mg/Nm3; kde RCG představuje koncentraci SO2 v surových spalinách vyjádřenou jako roční průměr (za standardních podmínek uvedených v obecných poznámkách) na vstupu do systému ke snižování emisí SOX, vyjádřenou při referenčním obsahu kyslíku 6 % objemových O2;

iii) Jestliže je injektáž sorbentu do kotle provedeno jako součást systému FGD, může být RCG upraveno tak, že se zohlední účinnost redukce SO2 u této techniky (ηΒSI) takto: RCG (upravená) = RCG (naměřená)/(1-ηΒSI).







Tabulka 5 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí HCl a HF ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší Znečišťující látka Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Roční průměr nebo průměr vzorků odebraných v průběhu jednoho roku Nové zařízení Stávající zařízení (1) HCl < 100 1 –6 2 –10 (2) ≥ 100 1 –3 1 –5 (2) (3) HF < 100 < 1 –3 < 1 –6 (4) ≥ 100 < 1 –2 < 1 –3 (4) ( 1 ) Dolní hranice těchto rozsahů BAT-AEL může být obtížně dosažitelná u zařízení vybavených mokrým odsířením spalin a následným spalinovým výměníkem tepla. ( 2 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 20 mg/Nm3, pokud se jedná o: zařízení spalující paliva s průměrným obsahem chloru 1 000 mg/kg (v suchém stavu) nebo vyšším; zařízení provozovaná < 1 500 h/rok; kotle se spalováním ve fluidním loži. Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) U zařízení vybavených mokrým odsířením spalin a následným spalinovým výměníkem tepla je horní hranice rozsahu BAT-AEL 7 mg/Nm3. ( 4 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 7 mg/Nm3, pokud se jedná o: zařízení vybavená mokrým odsířením spalin a následným spalinovým výměníkem tepla; zařízení provozovaná < 1 500 h/rok; kotle se spalováním ve fluidním loži. Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační.

2.1.5. Emise prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky do ovzduší

BAT 22. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Elektrostatický odlučovač (ESP) Viz popis v bodě 8.5 Obecně použitelná b. Kapsový filtr c. Injektáž sorbentu do kotle (v peci nebo v loži) Viz popisy v bodě 8.5. Tyto techniky se používají hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF d. Suchý nebo polosuchý systém FGD e. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Použitelnost viz BAT 21





2.1.6. Emise rtuti do ovzduší

BAT 23. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím rtuti ze spalování černého a/nebo hnědého uhlí do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost Vedlejší přínosy z technik používaných především ke snížení emisí jiných znečišťujících látek a. Elektrostatický odlučovač (ESP) Viz popis v bodě 8.5. Vyšší účinnosti odstraňování rtuti se dosahuje při teplotách spalin pod 130 °C. Tato technika se používá především pro regulaci množství prachu. Obecně použitelná b. Kapsový filtr Viz popis v bodě 8.5. Tato technika se používá především pro regulaci množství prachu. c. Suchý nebo polosuchý systém FGD Viz popisy v bodě 8.5. Tyto techniky se používají hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF d. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Použitelnost viz BAT 21 e. Selektivní katalytická redukce (SCR) Viz popis v bodě 8.3. Používá se pouze v kombinaci s jinými technikami s cílem zvýšit nebo snížit oxidaci rtuti před zachycením v následném systému FGD nebo odprášení. Tato technika se používá především pro regulaci NOX Použitelnost viz BAT 20 Specifické techniky ke snížení emisí rtuti f. Injektáž uhlíkového sorbentu (např. aktivního uhlí nebo halogenovaného aktivního uhlí) do spalin Viz popis v bodě 8.5. Obecně se používá v kombinaci s ESP nebo kapsovým filtrem. Použití této techniky může vyžadovat další kroky v čištění za účelem důkladnějšího oddělení uhlíkové frakce obsahující rtuť před opakovaným použitím popílku Obecně použitelná g. Použití halogenovaných přísad v palivu nebo vstřikovaných do pece Viz popis v bodě 8.5 Obecně použitelná v případě nízkého obsahu halogenů v palivu h. Úprava paliva před spalováním Praní, promíchávání a mísení paliv za účelem omezení/snížení obsahu rtuti nebo zlepšení zachycování rtuti v zařízení pro regulaci znečištění Použitelnost závisí na předchozím zjištění vlastností paliva a odhadu potenciální účinnosti techniky i. Výběr paliva Viz popis v bodě 8.5 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 7 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí rtuti ze spalování černého a hnědého uhlí do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (μg/Nm3) Roční průměr nebo průměr vzorků odebraných v průběhu jednoho roku Nové zařízení Stávající zařízení (1) černé uhlí hnědé uhlí černé uhlí hnědé uhlí < 300 < 1 –3 < 1 –5 < 1 –9 < 1 –10 ≥ 300 < 1 –2 < 1 –4 < 1 –4 < 1 –7 ( 1 ) Dolní hranice rozsahu BAT-AEL lze dosáhnout pomocí specifických technik ke snížení emisí rtuti.

2.2. Závěry o BAT pro spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny

Pokud není uvedeno jinak, jsou závěry o BAT uvedené v tomto bodě obecně použitelné pro spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1.

2.2.1. Energetická účinnost





2.2.2. Emise NOX, N2O a CO do ovzduší

BAT 24. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší při současném omezení emisí CO a N2O, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Optimalizace spalování Viz popisy v bodě 8.3 Obecně použitelná b. Hořáky s nízkými emisemi NOX (LNB) c. Postupný přívod vzduchu d. Postupný přívod paliva e. Recirkulace spalin f. Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Viz popis v bodě 8.3. Lze ji použít s SCR katalyzátor pro odstranění nezreagovaného amoniaku (tzv. „slip“ SCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení s vysoce proměnlivým zatížením kotle provozovaná < 500 h/rok. Použitelnost může být omezená u spalovacích zařízení s velmi proměnlivým zatížením kotle provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok. U stávajících spalovacích zařízení použitelná v rámci omezení souvisejících s požadovaným teplotním oknem a dobou výdrže vstřikovaných reaktantů g. Selektivní katalytická redukce (SCR) Viz popis v bodě 8.3. Použití vysoce alkalických paliv (např. slámy) může vyžadovat, aby SCR byla instalována za systémem pro snižování emisí prachu Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení < 300 MWthmohou existovat ekonomická omezení. Není obecně použitelná pro stávající spalovací zařízení < 100 MWth





Obecně lze uvést tyto orientační roční průměrné úrovně emisí CO:

— < 30–250 mg/Nm 3 pro stávající spalovací zařízení 50–100 MW th provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení 50–100 MW th ;

— < 30-160 mg/Nm 3 pro stávající spalovací zařízení 100-300 MW th provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení 100-300 MW th ;

— < 30–80 mg/Nm 3 pro stávající spalovací zařízení ≥ 300 MW th provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení ≥ 300 MW th .

2.2.3. Emise SOX, HCl a HF do ovzduší

BAT 25. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím SOX, HCl a HF ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Injektáž sorbentu do kotle (v peci nebo v loži) Viz popisy v bodě 8.4 Obecně použitelná b. Injektáž suchého sorbentu do spalin (DSI) c. Rozprašovací suchý absorbér (SDA) d. Suché odsíření cirkulujícího fluidního lože (CFB) e. Mokrá vypírka f. Kondenzátor spalin g. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok h. Výběr paliva Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 10 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí SO2 ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro emise SO2 (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 100 15 -70 15 -100 30 -175 30 -215 100 -300 < 10 -50 < 10 -70 (3) < 20 -85 < 20 -175 (4) ≥ 300 < 10 -35 < 10 -50 (3) < 20 -70 < 20 -85 (5) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) Pro stávající zařízení spalující paliva s průměrným obsahem síry 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo vyšším je horní hranice rozsahu BAT-AEL 100 mg/Nm3. ( 4 ) Pro stávající zařízení spalující paliva s průměrným obsahem síry 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo vyšším je horní hranice rozsahu BAT-AEL 215 mg/Nm3. ( 5 ) Pro stávající zařízení spalující paliva s průměrným obsahem síry 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo vyšším je horní hranice rozsahu BAT-AEL 165 mg/Nm3, nebo 215 mg/Nm3, jestliže byla tato zařízení uvedena do provozu nejpozději 7. ledna 2014 a/nebo se jedná o kotle se spalováním rašeliny ve fluidním loži.







Tabulka 11 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí HCl a HF ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro HCl (mg/Nm3) (1) (2) BAT-AEL pro HF (mg/Nm3) Roční průměr nebo průměr vzorků odebraných v průběhu jednoho roku Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (3) (4) Nové zařízení Stávající zařízení (5) Nové zařízení Stávající zařízení (5) < 100 1 -7 1 -15 1 -12 1 -35 < 1 < 1,5 100 -300 1 -5 1 -9 1 -12 1 -12 < 1 < 1 ≥ 300 1 -5 1 -5 1 -12 1 -12 < 1 < 1 ( 1 ) Pro zařízení spalující paliva s průměrným obsahem chloru ≥ 0,1 % hmot. (v suchém stavu) nebo pro stávající zařízení spoluspalující biomasu s palivem s vysokým obsahem síry (např. rašelinou) nebo používající alkalické přísady ke konverzi chloridů (např. elementární síru) je horní hranice rozsahu BAT-AEL pro roční průměr u nových zařízení 15 mg/Nm3, horní hranice rozsahu BAT-AEL pro roční průměr u stávajících zařízení25 mg/Nm3. Rozsah BAT-AEL pro denní průměr se na tato zařízení nevztahuje. ( 2 ) Rozsah BAT-AEL pro denní průměr se nevztahuje na zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. Horní hranice rozsahu BAT-AEL pro roční průměr u nových zařízení provozovaných < 1 500 h/rok je 15 mg/Nm3. ( 3 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 4 ) Dolní hranice těchto rozsahů BAT-AEL může být obtížně dosažitelná u zařízení vybavených mokrým odsířením spalin a následným spalinovým výměníkem tepla. ( 5 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační.

2.2.4. Emise prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky do ovzduší

BAT 26. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Elektrostatický odlučovač (ESP) Viz popis v bodě 8.5 Obecně použitelná b. Kapsový filtr c. Suchý nebo polosuchý systém FGD Viz popisy v bodě 8.5 Tyto techniky se používají hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF d. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Použitelnost viz BAT 25 e. Výběr paliva Viz popis v bodě 8.5 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 12 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí prachu ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro prach (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 100 2 -5 2 -15 2 -10 2 -22 100 -300 2 -5 2 -12 2 -10 2 -18 ≥ 300 2 -5 2 -10 2 -10 2 -16 ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační.

2.2.5. Emise rtuti do ovzduší

BAT 27. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím rtuti ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost Specifické techniky ke snížení emisí rtuti a. Injektáž uhlíkového sorbentu (např. aktivního uhlí nebo halogenovaného aktivního uhlí) do spalin Viz popisy v bodě 8.5 Obecně použitelná b. Použití halogenovaných přísad v palivu nebo vstřikovaných do pece Obecně použitelná v případě nízkého obsahu halogenů v palivu c. Výběr paliva Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu Vedlejší přínosy z technik používaných především ke snížení emisí jiných znečišťujících látek d. Elektrostatický odlučovač (ESP) Viz popisy v bodě 8.5. Tyto techniky se používají především pro regulaci množství prachu Obecně použitelná e. Kapsový filtr f. Suchý nebo polosuchý systém FGD Viz popisy v bodě 8.5. Tyto techniky se používají hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF g. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Použitelnost viz BAT 25

Úroveň emisí spojená s BAT (BAT-AEL) pro emise rtuti do ovzduší ze spalování tuhé biomasy a/nebo rašeliny je < 1-5 μg/Nm3 jako průměr za interval odběru vzorků.

3. ZÁVĚRY O BAT PRO SPALOVÁNÍ KAPALNÝCH PALIV

Závěry o BAT uvedené v tomto bodě se nevztahují na spalovací zařízení na těžebních plošinách; na ty se vztahuje bod 4.3

3.1. Kotle na těžký topný olej a/nebo plynový olej

Pokud není uvedeno jinak, závěry o BAT uvedené v tomto bodě jsou obecně použitelné na spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlích. Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1.

3.1.1. Energetická účinnost







Tabulka 13 Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlích Typ spalovací jednotky BAT-AEEL (1) (2) Čistá elektrická účinnost (%) Celkové čisté využití paliva (%) (3) Nová jednotka Stávající jednotka Nová jednotka Stávající jednotka Kotel na těžký topný olej (HFO) a/nebo plynový olej > 36,4 35,6 -37,4 80 -96 80 -96 ( 1 ) Tyto úrovně BAT-AEEL neplatí pro jednotky provozované < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro jednotky KVET platí pouze jedna z BAT-AEEL – „Čistá elektrická účinnost“ nebo „Celkové čisté využití paliva“ – v závislosti na konstrukci jednotky (tj. buď více zaměřené na výrobu elektřiny, nebo tepla). ( 3 ) Tyto úrovně nemusí být dosažitelné, jestliže je potenciální poptávka po teple příliš nízká.

3.1.2. Emise NOX a CO do ovzduší

BAT 28. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování HFO a/nebo plynového oleje do ovzduší při současném omezení emisí CO, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Postupný přívod vzduchu Viz popisy v bodě 8.3 Obecně použitelná b. Postupný přívod paliva c. Recirkulace spalin d. Hořáky s nízkými emisemi NOX (LNB) e. Přidávání vody/páry Použitelná v rámci omezení daných dostupností vody f. Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení s vysoce proměnlivým zatížením kotle provozovaná < 500 h/rok. Použitelnost může být omezená u spalovacích zařízení s velmi proměnlivým zatížením kotle provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok. g. Selektivní katalytická redukce (SCR) Viz popisy v bodě 8.3 Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok Není obecně použitelná pro spalovací zařízení < 100 MWth. h. Pokročilý řídicí systém Obecně použitelná u nových spalovacích zařízení. Použitelnost pro stará spalovací zařízení může být omezena potřebou dodatečného vybavení (retrofitu) spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému i. Výběr paliva Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 14 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí NOX ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 100 75 –200 150 -270 100 -215 210 -330 (3) ≥ 100 45 -75 45 -100 (4) 85 -100 85 –110 (5) (6) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) U průmyslových kotlů a tepláren uvedených do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, které jsou provozovány < 1 500 h/rok a u kterých není použitelná ani SCR ani SNCR, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 450 mg/Nm3. ( 4 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 110 mg/Nm3 pro zařízení 100–300 MWth a zařízení ≥ 300 MWthuvedená do provozu nejpozději 7. ledna 2014. ( 5 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 145 mg/Nm3 pro zařízení 100–300 MWth a zařízení ≥ 300 MWthuvedená do provozu nejpozději 7. ledna 2014. ( 6 ) U průmyslových kotlů a tepláren > 100 MWthuvedených do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, které jsou provozovány < 1 500 h/rok a u kterých není použitelná ani SCR ani SNCR, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 365 mg/Nm3.

Obecně lze uvést tyto orientační roční průměrné úrovně emisí CO:

— 10–30 mg/Nm 3 pro stávající spalovací zařízení < 100 MW th provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení < 100 MW th ;

— 10–20 mg/Nm 3 pro stávající spalovací zařízení ≥ 100 MW th provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení ≥ 100 MW th .

3.1.3. Emise SOX, HCl a HF do ovzduší

BAT 29. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím SOX, HCl a HF ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Injektáž suchého sorbentu do spalin (DSI) Viz popis v bodě 8.4 Obecně použitelná b. Rozprašovací suchý absorbér (SDA) c. Kondenzátor spalin d. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro použití techniky u spalovacích zařízení < 300 MWth. Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok e. Mokré odsíření spalin (FGD) mořskou vodou Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro použití techniky u spalovacích zařízení < 300 MWth. Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok f. Výběr paliva Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 15 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí SO2 ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro emise SO2 (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 300 50 -175 50 -175 150 -200 150 –200 (3) ≥ 300 35 -50 50 -110 50 -120 150 –165 (4) (5) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) U průmyslových kotlů a tepláren uvedených do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, které jsou provozovány < 1 500 h/rok, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 400 mg/Nm3. ( 4 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL pro zařízení uvedená do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je 175 mg/Nm3. ( 5 ) U průmyslových kotlů a tepláren uvedených do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, které jsou provozovány < 1 500 h/rok a u kterých není použitelné mokré FGD, je horní hranice rozsahu BAT-AEL 200 mg/Nm3.

3.1.4. Emise prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky do ovzduší

BAT 30. Nejlepší dostupnou technikou ke snížení emisí prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky do ovzduší ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlech je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Elektrostatický odlučovač (ESP) Viz popis v bodě 8.5 Obecně použitelná b. Kapsový filtr c. Multicyklony Viz popis v bodě 8.5. Multicyklony mohou být používány v kombinaci s jinými technikami odprášení d. Suchý nebo polosuchý systém FGD Viz popisy v bodě 8.5. Tato technika se používá hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF e. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Viz popis v bodě 8.5. Tato technika se používá hlavně pro regulaci SOX, HCl a/nebo HF Použitelnost viz BAT 29 f. Výběr paliva Viz popis v bodě 8.5 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 16 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí prachu ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v kotlech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro prach (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) < 300 2 -10 2 -20 7 -18 7 -22 (3) ≥ 300 2 -5 2 –10 7 -10 7 -11 (4) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL pro zařízení uvedená do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je 25 mg/Nm3. ( 4 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL pro zařízení uvedená do provozu nejpozději 7. ledna 2014 je 15 mg/Nm3.

3.2. Motory na těžký topný olej a/nebo plynový olej

Pokud není uvedeno jinak, závěry o BAT uvedené v tomto bodě jsou obecně použitelné na spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech. Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1.

U motorů na těžký topný olej a/nebo plynový olej nemusí být sekundární techniky ke snižování emisí NOx, SO2 a prachu (kvůli technickým, ekonomickým a logistickým/infrastrukturním omezením) použitelné na ostrovech, které jsou součástí malé izolované soustavy(1) nebo izolované mikrosoustavy(2), až do realizace jejich propojení s elektrorozvodnou sítí na pevnině nebo přístupu k dodávkám zemního plynu. BAT-AEL pro tyto motory se proto v malých izolovaných soustavách a izolovaných mikrosoustavách použijí až od 1. ledna 2025 pro nové motory a od 1. ledna 2030 pro stávající motory.

(1) Podle definice v čl. 2 bodě 26 směrnice 2009/72/ES.

(2) Podle definice v čl. 2 bodě 27 směrnice 2009/72/ES.

3.2.1. Energetická účinnost

BAT 31. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech je použití vhodné kombinace technik uvedených v BAT 12 a níže.







Technika Popis Použitelnost a. Kombinovaný cyklus Viz popis v bodě 8.2 Obecně použitelné pro nové jednotky provozované ≥ 1 500 h/rok. Použitelná pro stávající jednotky v rámci omezení souvisejících s návrhem parního cyklu a prostorem, který je k dispozici. Neplatí pro stávající jednotky provozované < 1 500 h/rok







Tabulka 17 Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech Typ spalovací jednotky BAT-AEEL (1) Čistá elektrická účinnost (%) (2) Nová jednotka Stávající jednotka Pístový motor spalující HFO- a/nebo plynový olej – jednoduchý cyklus 41,5 -44,5 (3) 38,3 -44,5 (3) Pístový motor spalující HFO- a/nebo plynový olej – kombinovaný cyklus > 48 (4) BAT-AEEL není k dispozici ( 1 ) Tyto úrovně BAT-AEEL neplatí pro jednotky provozované < 1 500 h/rok. ( 2 ) BAT-AEEL pro čistou elektrickou účinnost se vztahují na jednotky KVET, jejichž konstrukce je orientována na výrobu elektřiny, a na jednotky vyrábějící pouze elektřinu. ( 3 ) Tyto úrovně mohou být obtížně dosažitelné u motorů vybavených energeticky náročnými sekundárními technikami ke snižování emisí. ( 4 ) Tato úroveň může být obtížně dosažitelná u motorů používajících chladič jako chladicí systém v suchých a horkých zeměpisných oblastech.

3.2.2. Emise NOX, CO a těkavých organických sloučenin do ovzduší

BAT 32. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Koncept spalování s nízkými emisemi NOx v dieselových motorech Viz popisy v bodě 8.3 Obecně použitelná b. Recirkulace výfukových plynů (EGR) Není použitelná pro čtyřdobé motory c. Přidávání vody/páry Použitelná v rámci omezení daných dostupností vody. Použitelnost může být omezená v případě, kdy není k dispozici zařízení pro dodatečné vybavení d. Selektivní katalytická redukce (SCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok Dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení může být omezeno dostupností dostatečného prostoru

BAT 33. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím CO a těkavých organických sloučenin ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné nebo obou z níže uvedených technik.







Technika Popis Použitelnost a. Optimalizace spalování Obecně použitelná b. Oxidační katalyzátory Viz popisy v bodě 8.3 Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Použitelnost může být omezena obsahem síry v palivu







Tabulka 18 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí NOX ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) (3) ≥ 50 115 –190 (4) 125 -625 145 -300 150 -750 ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok ani pro zařízení, která nemohou být vybavena sekundárními technikami ke snižování emisí. ( 2 ) Rozsah BAT-AEL pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok a pro zařízení, která nemohou být vybavena sekundárními technikami ke snižování emisí, je 1 150 –1 900 mg/Nm3. ( 3 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 4 ) U zařízení obsahujících jednotky < 20MWth spalující HFO je horní hranice rozsahu BAT-AEL platná pro tyto jednotky 225 mg/Nm3.

Orientačně lze pro stávající spalovací zařízení spalující pouze HFO provozovaná ≥ 1 500 h/rok nebo nová spalovací zařízení spalující pouze HFO uvést tyto hodnoty:

— roční průměrné úrovně emisí CO obecně budou v rozmezí 50–175 mg/Nm 3 ;

— průměr za interval odběru vzorků pro úrovně emisí TVOC bude obecně 10–40 mg/Nm 3 .

3.2.3. Emise SOX, HCl a HF do ovzduší

BAT 34. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím SOX, HCl a HF ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Výběr paliva Viz popisy v bodě 8.4 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu b. Injektáž suchého sorbentu do spalin (DSI) U stávajících spalovacích zařízení mohou existovat technická omezení Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok c. Mokré odsíření spalin (mokré FGD) Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro použití techniky u spalovacích zařízení < 300 MWth. Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok







Tabulka 19 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí SO2 ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro emise SO2 (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) Všechny velikosti 45 -100 100 -200 (3) 60 -110 105 -235 (3) ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační. ( 3 ) Horní hranice rozsahu BAT-AEL je 280 mg/Nm3, jestliže nelze použít žádnou sekundární techniku ke snižování emisí. To odpovídá obsahu síry v palivu 0,5 % hmot. (v suchém stavu).

3.2.4. Emise prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky do ovzduší

BAT 35. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím prachu a kovů vázaných na tuhé znečišťující látky ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Výběr paliva Viz popisy v bodě 8.5 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu b. Elektrostatický odlučovač (ESP) Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok c. Kapsový filtr







Tabulka 20 Úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami (BAT-AEL) u emisí prachu ze spalování HFO a/nebo plynového oleje v pístových motorech do ovzduší Celkový jmenovitý tepelný příkon spalovacího zařízení (MWth) BAT-AEL pro prach (mg/Nm3) Roční průměr Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Nové zařízení Stávající zařízení (1) Nové zařízení Stávající zařízení (2) ≥ 50 5 -10 5 -35 10 -20 10 -45 ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační.

3.3. Plynové turbíny na plynový olej

Pokud není uvedeno jinak, závěry o BAT uvedené v tomto bodě jsou obecně použitelné na spalování plynového oleje v plynových turbínách. Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1.

3.3.1. Energetická účinnost

BAT 36. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalování plynového oleje v plynových turbínách je použití vhodné kombinace technik uvedených v BAT 12 a níže.







Technika Popis Použitelnost a. Kombinovaný cyklus Viz popis v bodě 8.2 Obecně použitelné pro nové jednotky provozované ≥ 1 500 h/rok. Použitelná pro stávající jednotky v rámci omezení souvisejících s návrhem parního cyklu a prostorem, který je k dispozici. Neplatí pro stávající jednotky provozované < 1 500 h/rok







Tabulka 21 Úrovně energetické účinnosti spojené s BAT (BAT-AEEL) pro plynové turbíny na plynový olej Typ spalovací jednotky BAT-AEEL (1) Čistá elektrická účinnost (%) (2) Nová jednotka Stávající jednotka Plynová turbína na plynový olej s otevřeným cyklem > 33 25 -35,7 Plynová turbína na plynový olej s kombinovaným cyklem > 40 33 -44 ( 1 ) Tyto úrovně BAT-AEEL neplatí pro jednotky provozované < 1 500 h/rok. ( 2 ) BAT-AEEL pro čistou elektrickou účinnost se vztahují na jednotky KVET, jejichž konstrukce je orientována na výrobu elektřiny, a na jednotky vyrábějící pouze elektřinu.

3.3.2. Emise NOX a CO do ovzduší

BAT 37. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování plynového oleje v plynových turbínách do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Přidávání vody/páry Viz popis v bodě 8.3 Použitelnost může být omezená kvůli dostupnosti vody b. Hořáky s nízkými emisemi NOX (LNB) Použitelná pouze pro modely turbín, pro které jsou na trhu k dispozici hořáky s nízkými emisemi NOx c. Selektivní katalytická redukce (SCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok Dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení může být omezeno dostupností dostatečného prostoru

BAT 38. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím CO ze spalování plynového oleje v plynových turbínách do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Optimalizace spalování Viz popis v bodě 8.3 Obecně použitelná b. Oxidační katalyzátory Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení může být omezeno dostupností dostatečného prostoru

Orientační úroveň emisí NOX do ovzduší ze spalování plynového oleje v plynových turbínách na dvojí palivo pro nouzové použití provozovaných < 500 h/rok bude obecně 145–250 mg/Nm3 jako denní průměrná hodnota nebo průměrná hodnota za interval odběru vzorků.

3.3.3. Emise SOX a prachu do ovzduší

BAT 39. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím SOX a prachu ze spalování plynového oleje v plynových turbínách do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití níže uvedené techniky.







Technika Popis Použitelnost a. Výběr paliva Viz popis v bodě 8.4 Použitelná v rámci omezení vyplývajících z dostupnosti různých druhů paliva, která může být ovlivněna energetickou politikou daného členského státu







Tabulka 22 Úrovně emisí spojené s BAT pro emise SO2 a prachu ze spalování plynového oleje v plynových turbínách, včetně plynových turbín na dvojí palivo, do ovzduší Typ spalovacího zařízení BAT-AEL (mg/Nm3) SO2 Prach Roční průměr (1) Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků (2) Roční průměr (1) Denní průměr nebo průměr za interval odběru vzorků (2) Nová a stávající zařízení 35 -60 50 -66 2 -5 2 -10 ( 1 ) Tyto BAT-AEL neplatí pro stávající zařízení provozovaná < 1 500 h/rok. ( 2 ) Pro stávající zařízení provozovaná < 500 h/rok jsou uvedené hodnoty orientační.

4. ZÁVĚRY O BAT PRO SPALOVÁNÍ PLYNNÝCH PALIV

4.1. Závěry o BAT pro spalování zemního plynu

Pokud není uvedeno jinak, jsou závěry o BAT uvedené v tomto bodě obecně použitelné pro spalování zemního plynu. Platí navíc k obecným závěrům o BAT uvedeným v oddíle 1. Nevztahují se na spalovací zařízení na těžebních plošinách; na ty se vztahuje bod 4.3.

4.1.1. Energetická účinnost

BAT 40. Nejlepší dostupnou technikou ke zvýšení energetické účinnosti spalování zemního plynu je použití vhodné kombinace technik uvedených v BAT 12 a níže.







Technika Popis Použitelnost a. Kombinovaný cyklus Viz popis v bodě 8.2 Obecně použitelné pro nové Spalovací turbíny a motory s výjimkou těch, které jsou provozovány < 1 500 h/rok. Použitelná pro stávající plynové turbíny a motory v rámci omezení souvisejících s návrhem parního cyklu a prostorem, který je k dispozici. Není použitelná pro stávající plynové turbíny a motory provozované < 1 500 h/rok. Není použitelná pro plynové turbíny pro mechanický pohon provozované v přerušovaném režimu se zvýšenou proměnlivostí zatížení a častým uváděním do provozu a ukončováním provozu. Není použitelná pro kotle





4.1.2. Emise NOX, CO, nemethanových těkavých organických látek (NMVOC) a CH4 do ovzduší

BAT 41. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování zemního plynu v kotlech do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Postupný přívod vzduchu a/nebo paliva Viz popisy v bodě 8.3. Postupný přívod vzduchu je často spojen s hořáky s nízkými emisemi NOx Obecně použitelná b. Recirkulace spalin Viz popis v bodě 8.3 c. Hořáky s nízkými emisemi NOX (LNB) d. Pokročilý řídicí systém Viz popis v bodě 8.3. Tato technika se často používá v kombinaci s jinými technikami, nebo může být používána samostatně pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok Použitelnost pro stará spalovací zařízení může být omezena potřebou dodatečného vybavení (retrofitu) spalovacího systému a/nebo řídícího a ovládacího systému e. Snížení teploty spalovacího vzduchu Viz popis v bodě 8.3 Obecně použitelná v rámci omezení vyplývajících z provozních potřeb f. Selektivní nekatalytická redukce (SNCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení s vysoce proměnlivým zatížením kotle provozovaná < 500 h/rok. Použitelnost může být omezená u spalovacích zařízení s velmi proměnlivým zatížením kotle provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok. g. Selektivní katalytická redukce (SCR) Nepoužitelná pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok. Není obecně použitelná pro spalovací zařízení < 100 MWth. Mohou existovat technická a ekonomická omezení pro dodatečné vybavení stávajících spalovacích zařízení provozovaných mezi 500 h/rok a 1 500 h/rok

BAT 42. Nejlepší dostupnou technikou k tomu, aby se zabránilo emisím NOX ze spalování zemního plynu v plynových turbínách do ovzduší, nebo aby se tyto emise snížily, je použití jedné z následujících technik, nebo jejich kombinace.







Technika Popis Použitelnost a. Pokročilý řídicí systém Viz popis v bodě 8.3. Tato technika se často používá v kombinaci s jinými technikami, nebo může být používána samostatně pro spalovací zařízení provozovaná < 500 h/rok Použitelnost pro stará spalovací zaříz