02011R0626 — CS — 07.03.2017 — 002.001

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

Ve znění:









▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 626/2011

ze dne 4. května 2011,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu







Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Toto nařízení stanoví požadavky na označování energetické účinnosti štítky a obsahuje ustanovení o doplňujících informacích o výrobku u elektrických klimatizátorů vzduchu s jmenovitým výkonem ≤ 12 kW pro chlazení, případně vytápění, pokud výrobek nemá funkci chlazení.

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) zařízení, která používají jiné než elektrické zdroje energie;

b) klimatizátory vzduchu, které na straně kondenzátoru nebo výparníku nebo na obou stranách nepoužívají vzduch jako teplonosnou látku.

Článek 2

Definice

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2010/30/EU ( 1 ) se použijí tyto definice:

1. „klimatizátorem vzduchu“ se rozumí zařízení určené k chlazení nebo ohřevu vzduchu (nebo obojímu) v uzavřeném prostoru pomocí parního kompresního cyklu poháněného elektrickým kompresorem, včetně klimatizátorů vzduchu, které mají další funkce, jako je vysoušení, čištění vzduchu, větrání nebo doplňkový ohřev vzduchu prostřednictvím elektrického odporového vytápění, a zařízení, která mohou používat vodu (buď kondenzát, který se tvoří na straně výparníku, nebo externě přidanou vodu) pro odpařování na kondenzátoru za předpokladu, že zařízení je schopno fungovat i bez použití přidané vody (pouze za použití vzduchu);

2. „dvoukanálovým klimatizátorem vzduchu“ se rozumí klimatizátor, v němž je během chlazení nebo vytápění nasáván vzduch pro kondenzátor (nebo výparník) do jednotky vzduchovodem z venkovního prostředí a je z ní vyfukován druhým vzduchovodem do venkovního prostředí, přičemž tento klimatizátor je v klimatizovaném prostoru těsně u stěny;

3. „jednokanálovým klimatizátorem vzduchu“ se rozumí klimatizátor, v němž je během chlazení nebo vytápění vzduch pro kondenzátor (nebo výparník) nasáván z prostoru obsahujícího klimatizační jednotku a vyfukován mimo tento prostor;

4. „jmenovitým výkonem“ (Prated ) se rozumí chladicí nebo topný výkon parního kompresního cyklu jednotky měřený za standardních jmenovitých podmínek;

5. „koncovým uživatelem“ se rozumí spotřebitel, který klimatizátor vzduchu kupuje nebo se o něm předpokládá, že jej koupí;

6. „místem prodeje“ se rozumí místo, kde jsou klimatizátory vzduchu vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Další definice pro účely příloh II až VIII jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1. Dodavatelé přijmou opatření popsaná v bodech a) až g):

a) každý klimatizátor vzduchu dodržující třídy energetické účinnosti stanovené v příloze II je opatřen tištěný štítkem v úpravě a obsahující informace podle přílohy III. Klimatizátory vzduchu v výjimkou jednokanálových a dvoukanálových musí být opatřeny tištěným štítkem alespoň na obalu venkovní jednotky s údaji při poměru výkonu 1 alespoň pro jednu kombinaci vnitřní a venkovní jednotky. Pro ostatní kombinace lze informace poskytnout prostřednictvím volně přístupných internetových stránek;

b) je k dispozici informační list výrobku stanovený v příloze IV. Klimatizátory vzduchu s výjimkou dvoukanálových a jednokanálových musí opatřeny informačním listem alespoň na obalu venkovní jednotky s údaji při poměru výkonu 1 alespoň pro jednu kombinaci vnitřní a venkovní jednotky. Pro ostatní kombinace lze informace poskytnout prostřednictvím volně přístupných internetových stránek;

c) orgánům členských států a Komisi je na vyžádání elektronicky zpřístupněna technická dokumentace stanovená v příloze V;

d) každá reklama na konkrétní model klimatizátoru vzduchu musí v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovat odkaz na třídu energetické účinnosti. Pokud je možno více než jedna třída energetické účinnosti, dodavatel, popř. výrobce deklaruje třídu energetické účinnosti vytápění alespoň pro „průměrné“ otopné období. Informace stanovené v příloze VI, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koneční uživatelé uvidí vystavený výrobek;

e) každý propagační materiál technického charakteru určitého modelu klimatizátoru vzduchu, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, uvádí třídu energetické účinnosti daného modelu podle přílohy II;

f) je k dispozici návod k použití;

g) jednokanálové klimatizátory vzduchu by měly být na obalu, v dokumentaci výrobku a ve veškerých reklamních materiálech, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, označeny jako „místní klimatizátory vzduchu“;

▼M1

h) pro každý model klimatizátoru vzduchu uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III a dodržující třídy energetické účinnosti stanovené v příloze II. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické štítky i pro další modely klimatizátorů vzduchu;

i) pro každý model klimatizátoru vzduchu uvedený na trh počínaje 1. lednem 2015 pod novou identifikační značkou je prodejcům k dispozici elektronický informační list výrobku stanovený v příloze IV. Prodejcům lze dát k dispozici elektronické informační listy i pro další modely klimatizátorů vzduchu.

▼B

2. Třída energetické účinnosti se stanoví podle přílohy VII.

3. Úprava štítku pro klimatizátory vzduchu (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) dodržuje parametry stanovené v příloze III.

4. U klimatizátorů vzduchu (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) se úprava štítku podle přílohy III použije podle tohoto harmonogramu:

a) U klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2013 (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A, B, C, D, E, F, G pro reverzibilní klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 1.1 přílohy III, pro klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 2.1 přílohy III a pro klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 3.1 přílohy III.

b) U klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2015 (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A+, A, B, C, D, E, F pro reverzibilní klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 1.2 přílohy III, pro klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 2.2 přílohy III a pro klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 3.2 přílohy III.

c) U klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2017 (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A++, A+, A, B, C, D, E pro reverzibilní klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 1.3 přílohy III, pro klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 2.3 přílohy III a pro klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 3.3 přílohy III.

d) U klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2019 (s výjimkou jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu) musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D pro reverzibilní klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 1.4 přílohy III, pro klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 2.4 přílohy III a pro klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 3.4 přílohy III.

5. U dvoukanálových klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2013 musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D pro reverzibilní dvoukanálové klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 4.1 přílohy III, pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 4.3 přílohy III a pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 4.5 přílohy III.

6. U jednokanálových klimatizátorů vzduchu uváděných na trh od 1. ledna 2013 musí být štítek uvádějící třídy energetické účinnosti A+++, A++, A+, A, B, C, D pro reverzibilní jednokanálové klimatizátory vzduchu v souladu s bodem 5.1 přílohy III, pro jednokanálové klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí v souladu s bodem 5.3 přílohy III a pro jednokanálové klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění v souladu s bodem 5.5 přílohy III.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) byly klimatizátory vzduchu v místě prodeje zřetelně viditelným způsobem označeny energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 umístěným na vnější straně přední nebo horní části zařízení;

▼M1

b) klimatizátory vzduchu nabízené k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky způsobem, u něhož nelze předpokládat, že si konečný uživatel prohlédne vystavený výrobek, jsou uváděny na trh s informacemi poskytnutými dodavateli v souladu s přílohami IV a VI. V případě, že jsou produkty nabízeny prostřednictvím internetu a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. h) a i) jsou k dispozici elektronické štítky a informační listy, použijí se ustanovení přílohy IX;

▼B

c) každá reklama na konkrétní model klimatizátoru vzduchu obsahovala v případě, že uvádí informace související se spotřebou energie nebo cenou, odkaz na třídu energetické účinnosti; Pokud je možno více než jedna třída energetické účinnosti, dodavatel/výrobce deklaruje třídu energetické účinnosti alespoň pro „průměrné“ období;

d) každý propagační materiál technického charakteru určitého modelu klimatizátoru vzduchu, který popisuje konkrétní technické parametry klimatizátoru vzduchu, uváděl odkaz na třídu/třídy energetické účinnosti daného modelu a dodavatelem poskytnutý návod k použití. Pokud je možno více než jedna třída energetické účinnosti, dodavatel/výrobce deklaruje třídu energetické účinnosti alespoň pro „průměrné“ období;

e) jednokanálové klimatizátory vzduchu by měly být na obalu, v dokumentaci výrobku a ve veškerých reklamních materiálech, ať už v elektronické nebo tištěné podobě, označeny jako „místní klimatizátory vzduchu“.

Článek 5

Metody měření

Informace, které se poskytují podle článku 3, musí být získány pomocí spolehlivých, přesných a opakovatelných postupů měření, které zohledňují obecně uznávaný současný stav metod výpočtu a měření, jak je stanoveno v příloze VII.

Článek 6

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy posoudí shodu deklarované třídy energetické účinnosti, roční, případně hodinové spotřeby energie a emisí hluku postupem stanoveným v příloze VIII.

Článek 7

Přezkum

Komise přezkoumá toto nařízení nejpozději pět let od jeho vstupu v platnost s ohledem na technický pokrok. Zvláštní pozornost bude přitom věnovat veškerým výrazným změnám v tržních podílech jednotlivých typů zařízení.

Článek 8

Zrušení

Směrnice 2002/31/ES se od 1. ledna 2013 zrušuje.

Článek 9

Přechodná ustanovení

1. Klimatizátory vzduchu uvedené na trh před 1. červencem 2013 musí vyhovovat ustanovením směrnice 2002/31/ES.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.

2. Použije se ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.









PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh II až VII

Pro účely příloh II až VII se použijí tyto definice:

1. „reverzibilním klimatizátorem vzduchu“ se rozumí klimatizátor vzduchu s funkcí chlazení i vytápění;

2. „standardními jmenovitými podmínkami“ se rozumí kombinace vnitřní (Tin) a venkovní (Tj) teploty, která odpovídá provozním podmínkám pro stanovení jmenovitého výkonu, hladiny akustického výkonu, jmenovitého průtoku vzduchu a/nebo jmenovitého chladicího faktoru (EERrated ), jmenovitého topného faktoru (COPrated ) pro chlazení nebo vytápění, jak je uvedeno v tabulce 2 přílohy VII;

3. „vnitřní teplotou“ (Tin) se rozumí teplota vnitřního vzduchu udávaná suchým teploměrem [°C] (s relativní vlhkostí vzduchu určenou podle odpovídající teploty vlhkého teploměru);

4. „venkovní teplotou“ (Tj) se rozumí teplota venkovního vzduchu udávaná suchým teploměrem [°C] (s relativní vlhkostí vzduchu určenou podle odpovídající teploty vlhkého teploměru);

5. „jmenovitým chladicím faktorem“ (EERrated ) se rozumí podíl deklarovaného chladicího výkonu [kW] a jmenovitého příkonu [kW] jednotky při chlazení, které je prováděno při standardních jmenovitých podmínkách;

6. „jmenovitým topným faktorem“ (COPrated ) se rozumí podíl deklarovaného topného výkonu [kW] a jmenovitého příkonu [kW] jednotky při vytápění, které je prováděno při standardních jmenovitých podmínkách;

7. „potenciálem globálního oteplování“ (GWP) se rozumí míra, jakou podle odhadu přispívá 1 kg chladiva použitého v parním oběhu (tj. v chladicím oběhu se stlačením par chladiva mechanickým kompresorem) ke globálnímu oteplování; vyjadřuje se v ekvivalentech kg CO2 v časovém horizontu 100 let;

Uvažovanými hodnotami GWP budou ty, jež jsou uvedeny v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ( 2 );

pro fluorovaná chladiva budou hodnoty GWP hodnotami zveřejněnými ve třetí hodnotící zprávě (TAR) přijaté Mezivládní konferencí o klimatických změnách ( 3 ) (2001 IPCC hodnoty GWP pro období sta let);

pro nefluorované plyny jsou hodnotami GWP hodnoty zveřejněné v prvním hodnocení IPCC ( 4 ) za období sta let;

pro směsi chladiv budou celkové hodnoty GWP vypočítány podle vzorce uvedeného v příloze I nařízení (ES) č. 842/2006;

pro výše nezahrnutá chladiva se jako reference použije zpráva IPCC UNEP za rok 2010 o chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech z února 2011, případně novější;

8. „vypnutým stavem“ se rozumí stav, kdy je klimatizátor vzduchu nebo komfortní ventilátor připojen ke zdroji síťového napájení a nezajišťuje žádnou funkci. Vypnutým stavem se rozumí rovněž stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu, jakož i stavy, které zajišťují pouze funkce mající zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ( 5 );

9. „pohotovostním režimem“ se rozumí stav, v němž je zařízení připojeno k síťovému zdroji napájení, aby fungovalo určeným způsobem, je závislé na příkonu ze síťového zdroje napájení a poskytuje pouze následující funkce, jež mohou být spuštěny po neomezenou dobu: funkci opětovné aktivace nebo funkci opětovné aktivace a pouze indikaci aktivované funkce opětovné aktivace a/nebo zobrazení informací nebo stavu;

10. „funkcí opětovné aktivace“ se rozumí funkce, která umožňuje aktivaci dalších režimů včetně aktivního režimu, a to pomocí dálkového spínače, včetně dálkového ovládání, vnitřního čidla, časového spínače, do stavu zajišťujícího další funkce včetně funkce hlavní;

11. „zobrazením informací nebo stavu“ se rozumí stálá funkce, která na displeji zobrazuje informace nebo indikuje stav zařízení, včetně hodin;

12. „hladinou akustického výkonu“ se rozumí hladina akustického výkonu A [dB(A)] ve vnitřním prostoru a/nebo ve venkovním prostoru, měřeno za standardních jmenovitých podmínek pro chlazení (nebo vytápění, pokud výrobek neposkytuje funkci chlazení);

13. „referenčními návrhovými podmínkami“ se rozumí kombinace požadavků na referenční návrhovou teplotu, maximální bivalentní teplotu a maximální mezní provozní teplotu, jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII;

14. „referenční návrhovou teplotou“ se rozumí venkovní teplota [°C] buď pro chlazení (Tdesignc), nebo vytápění (Tdesignh), jak je uvedeno v tabulce 3 přílohy VII, při které se koeficient částečného zatížení musí rovnat 1 a která se mění v závislosti na určeném chladicím nebo otopném období;

15. „koeficientem částečného zatížení“ (pl(Tj)) se rozumí podíl venkovní teploty minus 16 °C a referenční návrhové teploty minus 16 °C buď při chlazení, nebo vytápění;

16. „obdobím“ se rozumí jeden ze čtyř souborů provozních podmínek (které jsou k dispozici pro čtyři období: jedno chladicí období, tři otopná období: průměrné/chladnější/teplejší), které pro každý statistický teplotní interval (bin) popisují kombinaci venkovních teplot a počtu hodin, kdy se tyto teploty v daném období vyskytují a kdy je jednotka prohlášena za způsobilou pro použití;

17. „statistickým teplotním intervalem (bin)“ (s indexem j) se rozumí kombinace venkovní teploty (Tj) a počtu hodin v daném intervalu (hj), jak je uvedeno v tabulce 1 přílohy VII;

18. „počtem hodin v daném intervalu (bin)“ se rozumí počet hodin v daném období (hj), kdy je naměřena daná venkovní teplota pro každý interval (bin), jak je uvedeno v tabulce 1 přílohy VII;

19. „chladicím faktorem daného období“ (SEER) se rozumí celkový chladicí faktor jednotky, který je reprezentativní pro celé chladicí období a vypočítá se jako podíl referenční roční potřeby chlazení a roční spotřeby elektrické energie na chlazení;

20. „referenční roční potřebou chlazení“ (QC ) se rozumí referenční potřeba chlazení [kWh/rok], kterou je třeba použít jako základ pro výpočet faktoru SEER a která se vypočítá jako součin návrhového chladicího zatížení (Pdesignc) a ekvivalentního počtu hodin v aktivním režimu pro chlazení (HCE );

21. „ekvivalentním počtem hodin v aktivním režimu pro chlazení“ (HCE ) se rozumí předpokládaný počet hodin za rok [h/rok], kdy musí jednotka splňovat návrhové chladicí zatížení (Pdesignc) tak, aby byla uspokojena referenční roční potřeba chlazení, jak je uvedeno v tabulce 4 přílohy VII;

22. „roční spotřebou elektrické energie pro chlazení“ (QCE ) se rozumí spotřeba elektrické energie [kWh/rok] nutná k uspokojení referenční roční potřeby chlazení a vypočítá se jako podíl referenční roční potřeby chlazení a chladicího faktoru v sezónním aktivním režimu (SEERon) a spotřeby elektrické energie jednotky během chladicího období v těchto režimech: vypnutý stav termostatu, pohotovostní režim, vypnutý stav a režim zahřívání skříně kompresoru;

23. „sezónním chladicím faktorem v aktivním režimu“ (SEERon) se rozumí průměrný chladicí faktor jednotky v aktivním režimu pro funkci chlazení, složený z koeficientu částečného zatížení a chladicího faktoru specifického pro daný statistický teplotní interval (bin) (EERbin(Tj)) a vážený počtem hodin daného intervalu (bin), kdy nastane podmínka tohoto intervalu;

24. „částečným zatížením“ se rozumí chladicí zatížení (Pc(Tj)) nebo topné zatížení (Ph(Tj)) [kW] při konkrétní venkovní teplotě Tj, vypočítané jako součin návrhového zatížení a koeficientu částečného zatížení;

25. „chladicím faktorem specifickým pro statistický teplotní interval (bin)“ (EERbin(Tj)) se rozumí chladicí faktor specifický pro každý interval (bin) j při venkovní teplotě Tj v daném období, který se pro stanovené intervaly (j) odvodí z částečného zatížení, deklarovaného výkonu a deklarovaného chladicího faktoru (EERd(Tj)) a pro jiné intervaly (bin) se vypočítá interpolací/extrapolací, v případě potřeby se přepočte pomocí koeficientu ztráty energie;

26. „topným faktorem v daném období“ (SCOP) se rozumí celkový topný faktor jednotky, který je reprezentativní pro celé určené otopné období (hodnota faktoru SCOP se vztahuje k určenému otopnému období) a vypočítá se jako podíl referenční roční potřeby tepla pro vytápění a roční spotřeby elektrické energie na vytápění;

27. „referenční roční potřebou tepla pro vytápění“ (QH ) se rozumí referenční potřeba tepla po vytápění [kWh/rok], která se vztahuje k určenému otopnému období a je třeba ji použít jako základ pro výpočet faktoru SCOP a vypočítá se jako součin návrhového topného zatížení (Pdesignh) a ekvivalentního počtu hodin v aktivním režimu pro vytápění v daném období (HHE);

28. „ekvivalentním počtem hodin v aktivním režimu pro vytápění“ (HHE ) se rozumí předpokládaný počet hodin za rok [h/rok], kdy jednotka musí splňovat návrhové topné zatížení (Pdesignh) tak, aby byla uspokojena referenční roční potřeba tepla pro vytápění, jak je uvedeno v tabulce 4 přílohy VII;

29. „roční spotřebou elektrické energie pro vytápění“ (QHE ) se rozumí spotřeba elektrické energie [kWh/rok] nutná k uspokojení referenční roční potřeby tepla pro vytápění a vypočítá se jako podíl referenční roční potřeby tepla pro vytápění a topného faktoru v sezónním aktivním režimu (SCOPon) a spotřeby elektrické energie jednotky během otopného období v těchto režimech: vypnutý stav termostatu, pohotovostní režim, vypnutý stav a režim zahřívání skříně kompresoru;

30. „topným faktorem v sezónním aktivním režimu“ (SCOPon) se rozumí průměrný topný faktor jednotky v aktivním režimu pro určené otopné období, složený z částečného zatížení, elektrického záložního topného výkonu (pokud je požadován) a topného faktoru specifického pro daný interval (bin) (COPbin(Tj)) a vážený počtem hodin v daném intervalu (bin), kdy nastane podmínka/stav tohoto intervalu;

31. „elektrickým záložním topným výkonem“ (elbu(Tj)) se rozumí topný výkon [kW] skutečného nebo předpokládaného záložního ohřívače s faktorem COP rovným 1, který doplňuje deklarovaný topný výkon (Pdh(Tj)) za účelem splnění částečného zatížení pro vytápění (Ph(Tj)) v případě, že Pdh(Tj) je při venkovní teplotě (Tj) menší než Ph(Tj);

32. „topným faktorem specifickým pro daný statistický topný interval (bin)“ (COPbin(Tj)) se rozumí topný faktor specifický pro každý interval j při venkovní teplotě Tj v daném období, který se pro stanovené intervaly (j) odvodí z částečného zatížení, deklarovaného výkonu a deklarovaného topného faktoru (COPd(Tj)) a pro jiné intervaly (bin) se vypočítá interpolací/extrapolací, v případě potřeby se přepočte pomocí koeficientu ztráty energie;

33. „deklarovaným výkonem“ [kW] se rozumí výkon parního oběhu (chladicí oběh se stlačením par chladiva mechanickým kompresorem) jednotky při chlazení (Pdc(Tj)) nebo vytápění (Pdh(Tj)), vztahující se podle prohlášení výrobce k venkovní teplotě Tj a vnitřní teplotě (Tin);

34. „funkcí“ se rozumí údaj o tom, zda jednotka umožňuje chlazení vnitřních prostorů vzduchem, vytápění vnitřních prostorů vzduchem nebo obojí;

35. „návrhovým zatížením“ se rozumí deklarované chladicí zatížení (Pdesignc) a/nebo deklarované topné zatížení (Pdesignh) [kW] při referenční návrhové teplotě, přičemž

a) v případě režimu chlazení Pdesignc odpovídá deklarovanému chladicímu výkonu při teplotě Tj, která se rovná teplotě Tdesignc;

b) v případě režimu vytápění Pdesignh odpovídá částečnému zatížení při teplotě Tj, která se rovná teplotě Tdesignh;

36. „deklarovaným chladicím faktorem“ (EERd(Tj)) se rozumí chladicí faktor při omezeném počtu stanovených intervalů (bin) (j) při venkovní teplotě (Tj) stanovené výrobcem;

37. „deklarovaným topným faktorem“ (COPd(Tj)) se rozumí topný faktor při omezeném počtu stanovených intervalů (bin) (j) při venkovní teplotě (Tj) stanovené výrobcem;

38. „bivalentní teplotou“ (Tbiv) se rozumí venkovní teplota (Tj) [°C] deklarovaná výrobcem pro vytápění, při níž je deklarovaný výkon roven částečnému zatížení a pod jehož úrovní je pro splnění částečného zatížení pro vytápění nutné deklarovaný výkon doplnit výkonem záložního elektrického ohřívače;

39. „mezní provozní teplotou“ (Tol) se rozumí venkovní teplota [°C] určená výrobcem pro vytápění, v případě nižší teploty není klimatizátor vzduchu schopen poskytovat topný výkon. Při nižší teplotě je deklarovaný výkon roven nule;

40. „aktivním režimem“ se rozumí režim, který odpovídá počtu hodin chladicího nebo topného zatížení budovy, přičemž je aktivována funkce jednotky pro chlazení nebo vytápění. Tento stav může vyžadovat zapínání/vypínání jednotky za účelem dosažení či udržení požadované teploty vnitřního vzduchu;

41. „vypnutým stavem termostatu“ se rozumí režim, který odpovídá počtu hodin bez chladicího nebo topného zatížení, přičemž je funkce jednotky pro chlazení nebo vytápění zapnuta, ale jednotka není vzhledem k absenci chladicího nebo topného zatížení provozuschopná. Tento stav se proto vztahuje k venkovním teplotám, nikoli k vnitřnímu zatížení. Vypínání/zapínání v aktivním režimu se nepovažuje za vypnutý stav termostatu;

42. „režimem zahřívání skříně“ se rozumí stav, kdy je v jednotce aktivováno topné zařízení, které má zabránit migraci chladiva do kompresoru, aby se omezila koncentrace chladiva v oleji/palivu při spuštění kompresoru;

43. „počtem hodin provozu ve vypnutém stavu termostatu“ (HTO ) se rozumí počet hodin za rok [h/rok], kdy se jednotka nachází ve vypnutém stavu termostatu; tato hodnota je závislá na určeném období a funkci;

44. „počtem hodin provozu v pohotovostním režimu“ (HSB ) se rozumí počet hodin za rok [h/rok], kdy se jednotka nachází v pohotovostním režimu; tato hodnota je závislá na určeném období a funkci;

45. „počtem hodin ve vypnutém stavu“ (HOFF ) se rozumí počet hodin za rok [h/rok], kdy se jednotka nachází ve vypnutém stavu; tato hodnota je závislá na určeném období a funkci;

46. „počtem hodin provozu v režimu zahřívání skříně kompresoru“ (HCK ) se rozumí počet hodin za rok [h/rok], kdy se jednotka nachází v režimu zahřívání skříně kompresoru; tato hodnota je závislá na určeném období a funkci;

47. „spotřebou elektrické energie jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu“ (QSD a QDD ) se rozumí spotřeba elektrické energie jednokanálových nebo dvoukanálových klimatizátorů vzduchu v režimu chlazení a/nebo vytápění (podle toho, který se použije) [u jednokanálových v kWh/h, u dvoukanálových v kWh/rok];

48. „poměrem výkonu“ se rozumí poměr celkového stanoveného chladicího (topného) výkonu všech vnitřních jednotek v provozu k stanovenému chladicímu (topnému) výkonu venkovní jednotky při standardních jmenovitých podmínkách;









PŘÍLOHA II

Třídy energetické účinnosti

1. Energetická účinnost klimatizátorů vzduchu se stanoví na základě měření a výpočtů stanovených v příloze VII.

Výpočet SEER a SCOP bere v úvahu podmínky referenčního návrhu a hodin provozu příslušného provozního režimu, přičemž SCOP se vztahuje na „průměrné“ otopné období podle přílohy VII. Jmenovitý chladicí faktor (EERrated) a jmenovitý topný faktor (COPrated) se vztahují na standardní jmenovité podmínky stanovené v příloze VII.







Tabulka 1 Třídy energetické účinnosti klimatizátorů vzduchu s výjimkou dvoukanálových a jednokanálových Třída energetické účinnosti SEER SCOP A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90







Tabulka 2 Třídy energetické účinnosti dvoukanálových a jednokanálových klimatizátorů vzduchu Třída energetické účinnosti Dvoukanálové Jednokanálové EERrated COPrated EERrated COPrated A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20









PŘÍLOHA III

Energetický štítek

1. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU, S VÝJIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOUKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU

1.1 Reverzibilní klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A až G

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „SEER“ a „SCOP“ pro chlazení a vytápění s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro SEER a červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro SCOP;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti. Energetická účinnost se uvede pro chlazení i vytápění. U vytápění se povinně uvede energetická účinnost pro průměrné otopné období. Uvedení účinnosti pro teplejší a chladnější období je volitelné;

V. pro chladicí režim: návrhové zatížení v kWh zaokrouhlené na jedno desetinné číslo;

VI. pro topný režim: návrhové zatížení v kWh až pro 3 otopná období zaokrouhlené na jedno desetinné číslo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici návrhové zatížení, se uvede „X“;

VII. pro chladicí režim: chladicí faktor daného období (hodnota SEER) zaokrouhlený na jedno desetinné číslo;

VIII. pro topný režim: topný faktor daného období (hodnota SCOP) až pro 3 otopná období zaokrouhlený na jedno desetinné číslo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici SCOP, se uvede „X“;

IX. roční spotřeba energie v kWh za rok pro chlazení i vytápění zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. U hodnot pro klimatické profily, pro něž není k dispozici údaj o roční spotřebě energie, se uvede „X“;

X. hladina akustického výkonu vnitřních a venkovních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

XI. mapa Evropy zobrazující tři orientační otopná období a jim odpovídající barevné čtverce.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 1.5. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka EU“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ( 6 ), může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

1.2 Reverzibilní klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A+ až F

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 1.5.

1.3 Reverzibilní klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A++ až E

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 1.5.

1.4 Reverzibilní klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 1.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 1.5.

1.5 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 120 mm a výšku 210 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žluté, 0 % černé.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek:

šířka: 102 mm, výška: 20 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 103,6 mm.

Označení SEER a SCOP:

Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00 druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

— Text: Calibri bold 16 bodů, verzálky, bílá.

Třída(y) energetické účinnosti:

— Šipka: šířka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;

— Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 9 bodů, verzálky, 100 % černá.

Jmenovitý výkon pro chlazení a vytápění v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Hodnoty SCOP a SEER zaokrouhlené na jedno desetinné místo:

— Text „SEER“/„ SCOP“: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Roční spotřeba energie v kWh/rok:

— Text „kWh/rok“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

—



Hodnota: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá. Calibri regular 12 bodů, 100 % černá.

Mapa Evropy a barevné čtverce:

— Barvy: — oranžová: 00-46-46-00 zelená: 59-00-47-00 modrá: 54-08-00-00

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 102 × 13 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

2. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU, S VÝJIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOUKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU

2.1 Klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A až G

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „SEER“ s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. návrhové zatížení v kW zaokrouhlené na jedno desetinné číslo;

VI. chladicí faktor daného období (hodnota SEER) zaokrouhlený na jedno desetinné číslo;

VII. roční spotřeba energie v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních a/nebo venkovních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 2.5. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

2.2 Klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+ až F

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 2.5.

2.3 Klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A++ až E

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 2.5.

2.4 Klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 2.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 2.5.

2.5 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žluté, 0 % černé.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek:

Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 93 mm,

výška: 18 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 93,7 mm.

Označení SEER:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

— Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá.

Třída energetické účinnosti:

— Šipka: Šířka: 23 mm, výška: 15 mm, 100 % černá;

— Text: Calibri bold 29 bodů, verzálky, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Jmenovitý výkon v kW:

Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnota SEER zaokrouhlená na jedno desetinné místo:

— Ohraničení: 3 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Text „SEER“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Roční spotřeba energie v kWh/rok:

— Text „kWh/rok“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Identifikační značka modelu dodavatele 90 × 15 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

3. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU, S VÝJIMKOU JEDNOKANÁLOVÝCH A DVOUKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU

3.1 Klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A až G

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „SCOP“ s červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti. Povinně se uvede energetická účinnost pro průměrné otopné období. Uvedení účinnosti pro teplejší a chladnější klima je volitelné;

V. návrhové topné zatížení v kW až pro 3 otopná období zaokrouhlené na jedno desetinné číslo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici návrhové zatížení, se uvede „X“;

VI. topný faktor daného období (SCOP) až pro 3 otopná období zaokrouhlený na jedno desetinné číslo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici SCOP, se uvede „X“;

VII. roční spotřeba energie v kWh za rok zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo. U hodnot pro otopná období, pro něž není k dispozici údaj o roční spotřebě energie, se uvede „X“;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních a venkovních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

IX. mapa Evropy zobrazující tři orientační otopná období a jim odpovídající barevné čtverce.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 3.5. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

3.2 Klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+ až F

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 3.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 3.5.

3.3 Klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A++ až E

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 3.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 3.5.

3.4 Klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Energetický štítek musí obsahovat informace uvedené v bodě 3.1.

b) Provedení energetického štítku musí odpovídat bodu 3.5.

3.5 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 93 mm, výška: 18 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 93,7 mm.

Označení SCOP:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

— Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá.

Třída(y) energetické účinnosti:

— Šipka: šířka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;

— Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá.

Jmenovitý výkon v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Hodnota SCOP zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

— Text „SCOP“: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Roční spotřeba energie v kWh/rok:

— Text „kWh/rok“: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 11 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 15 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 12 bodů, 100 % černá.

Mapa Evropy a barevné čtverce:

Barvy:

oranžová: 00-46-46-00

zelená: 59-00-47-00

modrá: 54-08-00-00.

Název nebo ochranná známka dodavatele.

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Identifikační značka modelu dodavatele 90 × 15 mm.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

4. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK DVOUKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU

4.1 Reverzibilní dvoukanálové klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „EER“ a „COP“ pro chlazení a vytápění s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro EER a červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro COP;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti. Energetická účinnost musí být uvedena pro chlazení i vytápění;

V. jmenovitý výkon chlazení i vytápění v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. hodnoty EERrated a COPrated zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut pro režim chlazení i vytápění zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4.2. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

4.2 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Označení EER a COP:

Text: Calibri regular 10 bodů, 100 % černá

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třídy energetické účinnosti:

— Šipka: šířka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá. Calibri bold 7 bodů, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon pro režim chlazení a vytápění v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnoty COP a EER zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo:

— Text „EER“/„ COP“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba energie v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

4.3 Dvoukanálové klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „EER“ s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. jmenovitý chladicí výkon v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. EERrated zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4.4. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

4.4 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Označení EER:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třída energetické účinnosti:

— Šipka: šířka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % černá;

—



Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 14 bodů, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnota EER zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

— Text „EER“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba energie v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

4.5 Dvoukanálové klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „COP“ s červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. jmenovitý výkon vytápění v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. COPrated zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 4.6. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

4.6 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: 100 % kyan – délka: 92,5 mm.

Označení COP:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třída energetické účinnosti:

— Šipka: šířka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % černá;

—



Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 14 bodů, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnota COP zaokrouhlená na jedno desetinné místo:

— Text „COP“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba energie v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

5. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK JEDNOKANÁLOVÝCH KLIMATIZÁTORŮ VZDUCHU

5.1 Reverzibilní jednokanálové klimatizátory vzduchu tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „EER“ a „COP“ pro chlazení a vytápění s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro EER a červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu pro COP;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti. Energetická účinnost musí být uvedena pro chlazení i vytápění;

V. jmenovitý výkon chlazení i vytápění v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. hodnoty EERrated a COPrated zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut pro chlazení i vytápění zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 5.2. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

5.2 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Označení EER a COP:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třídy energetické účinnosti:

— Šipka: Šířka: 11 mm, výška: 10 mm, 100 % černá;

— Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon pro chlazení a vytápění v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnoty EER a COP zaokrouhlené nahoru na jedno desetinné místo:

— Text: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba energie v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

5.3 Jednokanálové klimatizátory vzduchu pouze s chladicí funkcí tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „EER“ s modrým větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. jmenovitý chladicí výkon v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. EERrated zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 5.4. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

5.4 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Označení EER:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá.

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třída energetické účinnosti:

— Šipka: Šířka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % černá;

—



Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnota EER zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo:

— Text „EER“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba energie v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: 100 % kyan – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Název nebo ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelu by neměly přesahovat prostor o rozměrech 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.

5.5 Jednokanálové klimatizátory vzduchu pouze s funkcí vytápění tříd energetické účinnosti A+++ až D

a) Na energetickém štítku se uvedou tyto informace:

I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu dodavatele;

III. text „COP“ s červeným větráčkem a obrázkem proudícího vzduchu;

IV. energetická účinnost, hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti zařízení je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. jmenovitý topný výkon v kW zaokrouhlený nahoru na jedno desetinné číslo;

VI. COPrated zaokrouhlená nahoru na jedno desetinné místo;

VII. hodinová spotřeba energie v kWh za 60 minut zaokrouhlená nahoru na nejbližší celé číslo;

VIII. hladina akustického výkonu vnitřních jednotek vyjádřená v dB(A) re1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Všechny požadované hodnoty musí být stanoveny v souladu s přílohou VII.

b) Provedení energetického štítku musí být v souladu s bodem 5.6. V případě, že byla určitému modelu spotřebiče udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde odchylně být uvedena kopie ekoznačky.

5.6 Design štítku

Přičemž:

i) Štítek musí mít minimální šířku 100 mm a výšku 200 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být poměr jeho obsahu zachován podle výše uvedených specifikací.

ii) Pozadí je bílé.

iii) Barevné provedení CMYK – kyan, magenta, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 00-70-X-00: 0 % kyan, 70 % magenta, 100 % žlutá, 0 % černá.

iv) Štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (číslice odpovídají vyobrazení výše):

Ohraničení štítku EU: tloušťka čáry: 5 bodů – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

Logo EU: barvy: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Energetický štítek: Barva: X-00-00-00.

Piktogram podle vyobrazení: logo EU + energetický štítek: šířka: 82 mm, výška: 16 mm.

Ohraničení pod logy: 1 bod – barva: kyan 100 % – délka: 92,5 mm.

Označení COP:

Text: Calibri regular 10 bodů, verzálky, 100 % černá

Stupnice A–G:

— Šipka: výška: 7 mm, mezera: 1,3 mm – barvy: — nejvyšší třída: X-00-X-00, druhá třída: 70-00-X-00, třetí třída: 30-00-X-00, čtvrtá třída: 00-00-X-00, pátá třída: 00-30-X-00, šestá třída: 00-70-X-00, poslední třída/třídy: 00-X-X-00.

—



Text: Calibri bold 18 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 7 bodů, bílá.

Třída energetické účinnosti:

— Šipka: Šířka: 20 mm, výška: 15 mm, 100 % černá;

—



Text: Calibri bold 30 bodů, verzálky, bílá; Calibri bold 14 bodů, verzálky, bílá.

Energie:

— Text: Calibri regular 8 bodů, verzálky, 100 % černá.

Překlad slova „Minutes“:

— Text: Calibri regular 7 bodů, 100 % černá.

Jmenovitý výkon v kW:

— Text „kW“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY,Z“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodnota COP zaokrouhlená na jedno desetinné místo:

— Text „COP“: Calibri regular 14 bodů, verzálky, 100 % černá.

— Hodnota „X,Y“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Hodinová spotřeba v kWh/60 min.:

— Text „kWh/60 min.*“: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

— Hodnota „XY“: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

Emise hluku:

— Ohraničení: 2 body – barva: kyan 100 % – zaoblené rohy: 3,5 mm.

— Hodnota: Calibri bold 22 bodů, 100 % černá.

— Text: Calibri regular 14 bodů, 100 % černá.

Název nebo ochranná známka dodavatele

Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:

Identifikační značka modelu dodavatele 82 × 10,5 mm.

Referenční období:

— Text: Calibri bold 10 bodů.









PŘÍLOHA IV

Informační list

1. Informace obsažené v informačním listu jsou uvedeny v tomto pořadí:

a) název nebo ochranná známka dodavatele;

b) identifikační značkou modelu vnitřního klimatizátoru vzduchu nebo vnitřních a vnějších prvků klimatizátoru vzduchu;

c) aniž jsou dotčeny jakékoli požadavky systému udělování ekoznačky EU, byla-li určitému modelu udělena „ekoznačka Evropské unie“ podle nařízení (ES) č. 66/2010, může zde být uvedena její kopie;

d) vnitřní a vnější hladina akustického výkonu za standardních jmenovitých podmínek pro režim chlazení a/nebo vytápění;

e) název a GWP použitého chladiva a tento standardní text:

„Únik chladiva se podílí na změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) by se v případě úniku do ovzduší podílelo na globálním oteplování méně než chladivo s vyšším GWP. Toto zařízení obsahuje chladicí kapalinu s GWP ve výši [xxx]. To znamená, že pokud by do ovzduší unikl 1 kg této chladicí kapaliny, dopad na globální oteplování by byl v horizontu 100 let [xxx] krát vyšší než 1 kg CO2. Nenarušujte chladicí oběh ani sami výrobek nedemontujte, vždy se obraťte na odborníka.“

2. Pokud je účinnost klimatizátoru vzduchu deklarována na základě chladicího faktoru daného období (SEER), obsahuje informační list navíc tyto informace o režimu chlazení:

a) SEER a třídu energetické účinnosti modelu (modelu jednotky nebo kombinaci jednotek) určenou podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII pro režim chlazení a mezní hodnoty jednotlivých tříd podle přílohy II;

b) orientační roční spotřebu elektřiny QCE v kWh/rok během chladicího období určenou podle příslušných definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;

c) návrhové zatížení zařízení Pdesignc v kW v chladicím režimu určené podle příslušných definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII;

3. Pokud je účinnost klimatizátoru vzduchu deklarována na základě topného faktoru daného období (SEER), obsahuje informační list navíc tyto informace o režimu vytápění:

a) SCOP a třídu energetické účinnosti modelu nebo kombinace určenou podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I, popř. VII pro topný režim a mezní hodnoty jednotlivých tříd podle přílohy II;

b) orientační roční spotřebu elektřiny pro průměrné otopné období QHE v kWh/rok určenou podle příslušných definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I, popř. VII. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚XYZ‘ kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;

c) ostatní návrhová otopná období, pro něž je zařízení navrženo, s možností teplejšího (volitelně) nebo chladnějšího (volitelně) období podle přílohy I;

d) návrhové topné zatížení zařízení Pdesignh v kW určené podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII;

e) jmenovitý výkon a záložní topný výkon odhadovaný pro výpočet SCOP při referenčních návrhových podmínkách.

4. Pokud je účinnost klimatizátoru vzduchu deklarována na základě chladicího faktoru (EERrated) nebo topného faktoru (COPrated), obsahuje informační list navíc tyto informace:

a) třídu energetické účinnosti modelu určenou podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII a mezní hodnoty jednotlivých tříd podle přílohy II;

b) pro dvoukanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotřebu elektřiny QDD v kWh/60 minut určenou podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚X,Y‘ kWh za 60 minut, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;

c) pro jednokanálové klimatizátory vzduchu orientační hodinovou spotřebu elektřiny QSD v kWh/60 minut určenou podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII. Popíše se takto: „Spotřeba energie ‚X,Y‘ kWh za 60 minut, založená na výsledcích normalizované zkoušky. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.“;

d) chladicí výkon zařízení Prated v kW určený podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII;

e) topný výkon zařízení Prated v kW určený podle definic a zkušebních postupů stanovených v přílohách I a VII.

5. Jeden informační list se může vztahovat na několik modelů zařízení dodávaných stejným dodavatelem.

6. Informace obsažené na informačním listu mohou být poskytnuty ve formě barevné nebo černobílé kopie energetického štítku. V tomto případě se uvedou také ty informace bodů 1–4, které na štítku nejsou uvedeny.









PŘÍLOHA V

Technická dokumentace

Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. c) musí obsahovat přinejmenším:

a) název a adresu dodavatele;

b) všeobecný popis modelu zařízení, postačující pro jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci. Jednokanálové klimatizátory vzduchu jsou označeny jako „místní klimatizátory vzduchu“;

c) v příslušných případech odkazy na použité harmonizované normy;

d) případně jiné použité metody výpočtu, meřicí normy a specifikace;

e) jméno a podpis osoby oprávněné přijímat závazky jménem dodavatele;

f) případně technické parametry pro měření, stanovené podle přílohy VII:

i) celkové rozměry,

ii) specifikaci typu klimatizátoru vzduchu,

iii) specifikaci, zda je zařízení určeno pro chlazení nebo vytápění nebo obojí,

iv) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy II;

v) chladicí faktor (EERrated), popř. topný faktor (COPrated) jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu nebo chladicí faktor daného období (SEER) a topný faktor daného období (SCOP) pro ostatní klimatizátory vzduchu;

vi) otopné období, pro něž je zařízení navrženo;

vii) hladina akustického výkonu vyjádřená v dB(A) re1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

viii) název a GWP použitého chladiva.

g) výsledky výpočtů provedených podle přílohy VII.

Dodavatel může na konci seznamu uvést další informace.

Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci ke konkrétnímu modelu klimatizátoru vzduchu získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací údajů od jiných ekvivalentních zařízení, případně oběma těmito metodami, musí dokumentace obsahovat podrobnosti o těchto výpočtech nebo extrapolacích či obou těchto metodách a o zkouškách provedených dodavateli za účelem ověření přesnosti těchto výpočtů. Informace musí obsahovat také seznam všech dalších rovnocenných modelů klimatizátorů vzduchu, u nichž byly informace získány na stejném základě.









PŘÍLOHA VI

Informace, které mají být poskytnuty v případech, kdy nelze očekávat, že koncoví uživatelé uvidí vystavený výrobek

1. Informace uvedené v čl. 4 písm. b) se poskytnou v tomto pořadí:

a) třída energetické účinnosti modelu podle přílohy II;

b) u jiných než jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu:

i) chladicí faktor daného období (SEER) a/nebo topný faktor daného období (SCOP);

ii) návrhové zatížení (v kW);

iii) roční spotřeba elektrické energie;

iv) každé chladicí a/nebo otopné („průměrné, chladnější, teplejší“) období, pro které je zařízení určeno;

c) u jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu:

i) chladicí faktor (EER) a/nebo topný faktor (COP);

ii) jmenovitý výkon (kW),

iii) u dvoukanálových klimatizátorů vzduchu hodinová spotřeba elektřiny pro chlazení a/nebo vytápění,

iv) u jednokanálových klimatizátorů vzduchu hodinová spotřeba elektřiny pro chlazení a/nebo vytápění,

d) hladina akustického výkonu vyjádřená v dB(A) re1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

e) název a GWP použitého chladiva.

2. Pokud se uvádějí i další informace obsažené v informačním listu, musí být uvedeny ve formě a v pořadí stanovených v příloze IV.

3. Všechny informace uvedené v této příloze musí být vytištěny nebo znázorněny písmem takové velikosti a typu, aby byly čitelné.









PŘÍLOHA VII

Měření a výpočty

1. Pro účely shody a ověření shody s požadavky tohoto nařízení se k měření a výpočtům použijí harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiné spolehlivé, přesné a opakovatelné metody, které zohledňují obecně uznávaný současný stav vývoje měřicích metod a u jejichž výsledků se předpokládá nízká míra nejistoty.

2. Při stanovení sezónní spotřeby elektrické energie, chladicího faktoru daného období (SEER) a topného faktoru daného období (SCOP) je třeba vzít v úvahu:

a) evropské sezónní podmínky podle tabulky 1 v této příloze;

b) referenční návrhové podmínky podle tabulky 3 v této příloze;

c) spotřebu elektrické energie pro všechny příslušné provozní režimy za použití časových období podle tabulky 4 v této příloze;

d) účinky poklesu energetické účinnosti způsobeného zapínáním/vypínáním (použije-li se) v závislosti na typu regulace chladicího a/nebo topného výkonu;

e) opravy sezónních topných faktorů v podmínkách, kdy topný výkon nemůže odpovídat tepelnému zatížení;

f) vliv záložního ohřívače (použije-li se) na výpočet sezónní účinnosti jednotky v topném režimu.

3. Jestliže byly údaje týkající se konkrétního modelu, který kombinuje vnitřní a venkovní jednotky, získány výpočtem na základě konstrukčního návrhu a/nebo extrapolací z jiných kombinací, měla by dokumentace obsahovat podrobné údaje o těchto výpočtech a/nebo extrapolacích a o zkouškách, které byly provedeny pro ověření přesnosti výpočtů (včetně podrobných údajů týkajících se matematického modelu pro výpočet výkonnosti takových kombinací a měření, která byla provedena pro ověření tohoto modelu).

4. Chladicí faktor (EERrated), popř. topný faktor (COPrated) jednokanálových a dvoukanálových klimatizátorů vzduchu se stanoví za standardních jmenovitých podmínek, jak jsou definovány v tabulce 2 této přílohy.

5. Při výpočtu spotřeby elektrické energie na chlazení a/nebo vytápění je nutné vzít v úvahu spotřebu elektrické energie ve všech příslušných provozních režimech za použití časových období, jak jsou definována v tabulce 4 této přílohy.







Tabulka 1 Číslo bin (j), venkovní teplota (Tj) ve °C a počet hodin za bin (hj) pro chladicí a otopné období - „průměrné“, „teplejší“ a „chladnější“„db“ = teplota suchého teploměru CHLADICÍ OBDOBÍ OTOPNÉ OBDOBÍ Průměrné Teplejší Chladnější j # Tj °C hj h j # Tj °C hjA h hj W h hjC h db db 1 17 205 1 do 8 – 30 do – 23 0 0 0 2 18 227 9 –22 0 0 1 3 19 225 10 –21 0 0 6 4 20 225 11 –20 0 0 13 5 21 216 12 –19 0 0 17 6 22 215 13 –18 0 0 19 7 23 218 14 –17 0 0 26 8 24 197 15 –16 0 0 39 9 25 178 16 –15 0 0 41 10 26 158 17 –14 0 0 35 11 27 137 18 –13 0 0 52 12 28 109 19 –12 0 0 37 13 29 88 20 –11 0 0 41 14 30 63 21 –10 1 0 43 15 31 39 22 –9 25 0 54 16 32 31 23 –8 23 0 90 17 33 24 24 –7 24 0 125 18 34 17 25 –6 27 0 169 19 35 13 26 –5 68 0 195 20 36 9 27 –4 91 0 278 21 37 4 28 –3 89 0 306 22 38 3 29 –2 165 0 454 23 39 1 30 –1 173 0 385 24 40 0 31 0 240 0 490 32 1 280 0 533 33 2 320 3 380 34 3 357 22 228 35 4 356 63 261 36 5 303 63 279 37 6 330 175 229 38 7 326 162 269 39 8 348 259 233 40 9 335 360 230 41 10 315 428 243 42 11 215 430 191 43 12 169 503 146 44 13 151 444 150 45 14 105 384 97 46 15 74 294 61 Celkem 2 602 4 910 3 590 6 446







Tabulka 2 Standardní jmenovité podmínky, teploty vzduchu „suchého teploměru“ (teploty „vlhkého teploměru“ uvedeny v závorce) Zařízení Funkce Vnitřní teplota vzduchu (°C) Venkovní teplota vzduchu (°C) Klimatizátory vzduchu s výjimkou jednokanálových chlazení 27 (19) 35 (24) vytápění 20 (max. 15) 7(6) Jednokanálové chlazení 35 (24) 35 (24) (1) vytápění 20 (12) 20 (12) (1) (*1) V případě jednokanálových klimatizátorů vzduchu není do kondenzátoru (výparníku) při chlazení (vytápění) přiváděn venkovní vzduch, ale vzduch z uzavřeného prostoru.







Tabulka 3 Referenční návrhové podmínky, teploty vzduchu „suchého teploměru“ (teploty „vlhkého teploměru“ uvedeny v závorce) Funkce/období Vnitřní teplota vzduchu (°C) Venkovní teplota vzduchu (°C) Bivalentní teplota (°C) Mezní provozní teplota (°C) Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol chlazení 27 (19) Tdesignc = 35 (24) nepoužije se nepoužije se vytápění/průměr 20 (15) Tdesignh = – 10 (– 11) max. 2 max. – 7 vytápění/tepleji Tdesignh = 2 (1) max. 7 max. 2 vytápění/chladněji Tdesignh = – 22 (– 23) max. – 7 max. – 15







Tabulka 4 Počet hodin provozu podle typu zařízení a provozního režimu, který je třeba použít pro výpočet spotřeby elektrické energie Typ zařízení / funkce (použije-li se) Jednotka Otopné období Zapnutý stav Vypnutý stav termostatu Pohotovostní režim Vypnutý stav Režim zahřívání skříně kompresoru chlazení: HCE vytápění: HHE HTO HSB HOFF HCK Klimatizátory vzduchu, s výjimkou dvoukanálových a jednokanálových Chladicí režim, pokud zařízení poskytuje pouze funkci chlazení h/rok 350 221 2 142 5 088 7 760 Chladicí a topný režim, pokud zařízení nabízí oba režimy Chladicí režim h/rok 350 221 2 142 0 2 672 Topný režim h/rok Průměrné 1 400 179 0 0 179 Teplejší 1 400 755 0 0 755 Chladnější 2 100 131 0 0 131 Topný režim, pokud zařízení poskytuje pouze funkci vytápění h/rok Průměrné 1 400 179 0 3 672 3 851 Teplejší 1 400 755 0 4 345 4 476 Chladnější 2 100 131 0 2 189 2 944 Dvoukanálový klimatizátor vzduchu chlazení: HCE vytápění: HHE HTO HSB HOFF HCK Chladicí režim, pokud zařízení poskytuje pouze funkci chlazení h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se Chladicí a topný režim, pokud zařízení nabízí oba režimy Chladicí režim h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se Topný režim h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se Topný režim, pokud zařízení poskytuje pouze funkci vytápění h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se Jednokanálový klimatizátor vzduchu chlazení: HCE vytápění: HHE Chladicí režim h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se Topný režim h/60 min. 1 nepoužije se nepoužije se nepoužije se nepoužije se

▼M2









PŘÍLOHA VIII

Ověřování shody výrobku ze strany orgánů dohledu nad trhem

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se týkají pouze ověřování naměřených parametrů ze strany orgánů členského státu a dodavatel je nesmí použít jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci. Hodnoty a třídy na energetickém štítku nebo v informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty uvedené v technické dokumentaci.

Při ověřování, zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům, které jsou stanoveny v tomto nařízení v přenesené pravomoci, uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1) Orgány členského státu provedou ověření na jediném kuse daného modelu.

2) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 5 písm. b) směrnice 2010/30/EU (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách podle bodu iii) výše uvedeného článku a

b) hodnoty zveřejněné na energetickém štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti není pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c) při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.

3) Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

4) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu.

5) Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi, tak jak jsou stanoveny v tabulce 1.

6) Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že model není v souladu s tímto nařízením v přenesené pravomoci.

7) Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3 a 6 daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze VII.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 1 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. Žádné další tolerance, jako jsou ty, které jsou stanoveny v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření, používat nelze.







Tabulka 1 Tolerance pro ověřování Parametry Tolerance pro ověřování Chladicí faktor daného období (SEER) Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %. Topný faktor v daném období (SCOP) Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %. Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %. Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %. Chladicí faktor (EERrated ) Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %. Topný faktor (COPrated ) Zjištěná hodnota nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 10 %. Hladina akustického výkonu Zjištěná hodnota nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A).

▼M1









PŘÍLOHA IX

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje, pronájmu nebo koupi na splátky prostřednictvím internetu

1) Pro účely bodů 2 až 5 této přílohy se použijí následující definice:

a) „zobrazovacím mechanismem“ se rozumí jakákoli zobrazovací jednotka, včetně dotykového displeje, nebo jiná vizuální technologie použitá pro zobrazování internetového obsahu uživatelům;

b) „vnořeným zobrazením“ se rozumí vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo rozevřením jiného obrázku či sady údajů gestem na dotykovém displeji;

c) „dotykovým displejem“ se rozumí displej reagující na dotek, například displej tabletu, počítače typu „slate“ nebo chytrého telefonu;

d) „alternativním textem“ se rozumí text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v negrafické formě v situaci, kdy zobrazovací zařízení nejsou schopna grafiku vykreslit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči.

2) Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu a v souladu s časovým plánem stanoveným v čl. 3 odst. 1 písm. h) zobrazí příslušný štítek poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 4 až 6. Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a v poměru k velikosti stanovené v příloze v příloze III. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace v bodě 3 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji.

3) Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení musí splňovat tyto požadavky:

a) má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b) v šipce je bílou barvou a písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena, uvedena třída energetické účinnosti výrobku; a

c) obrázek má jeden z těchto dvou formátů:

4) V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a) pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí obrázek uvedený v bodě 3 této přílohy;

b) obrázek odkazuje na štítek;

c) štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po rozevření obrázku gestem na dotykovém displeji;

d) štítek se zobrazí v automaticky otevíraném okně, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e) pro zvětšení štítku na dotykových displejích se použijí konvence zařízení pro zvětšení gestem na dotykovém displeji;

f) zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g) alternativním textem ke grafice, který se zobrazí, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku uvedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

5) Pomocí zobrazovacího mechanismu se v blízkosti ceny produktu zobrazí příslušný informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. i). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí odkaz pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a zřetelně uvádět text „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo rozevření odkazu gestem na dotykovém displeji.