НАРЕДБА № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на
количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия
Издадена
 
от
 
министъра
 
на
 
икономиката
 
и
 
енергетиката
, 
обн.
, 
ДВ
, 
бр.
 37 
от
8.04.2008 
г.
, 
изм.
 
и
 
доп.
, 
бр.
 77 
от
 1.10.2010 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.10.2010 
г.
, 
изм.
, 
бр.
 70
от
 14.09.2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2012 
г.
, 
бр.
 67 
от
 30.07.2013 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2014
г., бр. 42 от 9.06.2015 г., в сила от 9.06.2015 г.
Раздел I
Общи условия
Чл. 1.
 С тази наредба се регламентират:
1. 
начинът
 
за
 
определяне
 
на
 
количеството
 
електрическа
 
енергия
,
произведена
 
от
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
 
в
зависимост от вида на технологичния цикъл;
2. 
изискванията
 
към
 
техническите
 
средства
 
за
 
измерването
 
и
регистрирането на електрическата енергия;
3. 
основните
 
технически
 
и
 
производствени
 
показатели
, 
необходими
 
за
издаване
 
на
 
сертификати
 
за
 
произход
 
на
 
количествата
 
електрическа
 
енергия
,
произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
Чл.
 2.
 
Тази
 
наредба
 
се
 
прилага
 
за
 
инсталации
 
за
 
комбинирано
 
производство
 
на
топлинна и електрическа енергия със:
1. кондензационна турбина с регулируем/и пароотбор/и;
2. парна турбина с противоналягане;
3. газова турбина с котел - утилизатор;
4. двигател с вътрешно горене с утилизатор;
5. комбиниран парогазов цикъл;
6. 
микротурбини
, 
стирлингови
 
двигатели
, 
горивни
 
клетки
, 
парни
 
машини
,
органични цикли на Ренкин, както и комбинации от изброените по-горе системи.
Раздел II
Определяне на количеството електрическа енергия, произведена по
комбиниран начин
Чл. 3.
 (1) 
Количеството
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
по
 
комбиниран
 
начин
,
се определя в зависимост от:
1. вида на инсталацията за комбинирано производство;
2. 
характеристиките
 
на
 
използваните
 
горива
 
и
/
или
 
възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ);
3. режимите на експлоатация.
(2) 
Енергийните
 
предприятия
 
определят
, 
отчитат
 
и
 
регистрират
количеството
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
по
 
комбиниран
 
начин
, 
като
 
за
целта
 
поддържат
 
необходимата
 
производствена
 
и
 
техническа
 
информация
 
за
работата
 
на
 
отделните
 
инсталации
 
и
 
централата
 
за
 
час
, 
денонощие
, 
седмица
,
месец и година.
(3) 
Когато
 
в
 
централа
 
за
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
електрическа
 
енергия
 
са
 
в
 
експлоатация
 
и
 
инсталации
 
за
 
разделно
 
производство
на
 
топлинна
 
енергия
 
и
/
или
 
електрическа
 
енергия
, 
енергийните
 
предприятия
поддържат
 
за
 
тези
 
инсталации
 
информация
 
за
 
периодите
 
по
 
ал.
 2 
съгласно
приложение № 1.
(4) 
За
 
основен
 
период
 
за
 
отчет
 
и
 
анализ
 
се
 
приема
 
месечен
 
период
, 
който
се
 
прилага
 
и
 
за
 
търговските
 
взаимоотношения
 
между
 
производител
 
и
 
купувач
 
на
 
стр.
 1 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
електрическата енергия.
Чл.
 4.
 (1) 
Брутното
 
годишно
 
количество
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
,
произведена
 
от
 
инсталации
 
по
 
чл.
 2 , 
се
 
приема
 
равно
 
на
 
брутното
 
годишно
производство на електрическа енергия от инсталацията, когато отчетената годишна
обща енергийна ефективност на използване на горивото е равна или по-голяма от:
1. (
изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 70 
от
 2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2012 
г.
)
 75 % 
за
инсталациите по чл. 2, т. 2 - 4 и 6;
2. (
изм.
 - 
ДВ
, 
бр.
 70 
от
 2012 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 1.01.2012 
г.
)
 80 % 
за
инсталациите по чл. 2, т. 1 и 5.
(2) 
Общата
 
енергийна
 
ефективност
 
на
 
използване
 
на
 
горивото
представлява
 
отношението
 
на
 
сумата
 
от
 
произведените
 
от
 
инсталацията
 
брутна
електрическа
 
енергия
 
и
 
комбинирана
 
полезна
 
топлинна
 
енергия
 
към
еквивалентното
 
количество
 
енергия
 
на
 
използваното
 
за
 
тяхното
 
производство
гориво или ВЕИ и се определя по формулата:
Q 
комб
 
е
 брутното количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията по
комбиниран начин за определен период в MWh;
E 
бр
 
-
 брутното количество електрическа енергия, произведена от инсталацията за определен
период в MWh;
B 
i
 
-
 количеството на използваното от инсталацията натурално гориво от даден вид за
определен период в t или nm³, намалено с количеството гориво за производство на полезна
топлинна енергия по некомбиниран начин;
Q 
p
 
  
д, 
cpi
 - 
осреднената долна работна калоричност на изгаряното гориво от даден вид,
превърната в MWh/t или в MWh/10³nm³ за определен период;
n - 
бро
ят
 на видовете използвани горива.
 
(3) (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 1.10.2010 г.).
Чл. 5.
 (1) 
В
 
случаите
, 
когато
 
не
 
са
 
изпълнени
 
условията
 
по
 
чл.
 4, 
ал.
 1 , 
брутното
количество
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
 
за
 
определен
 
период
 
се
 
определя
по формулата:
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
За
 
всяка
инсталация по чл. 2 режимният фактор
и
 
количеството
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
по
 
комбиниран
 
начин
 -
Е
 
комб.
, 
се
 
определят
 
съобразно
 
формулата
 
по
 
ал.
 1 
на
 
база
 
правила
 
съгласно
 
стр.
 2 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
приложение
 № 2 
и
 
утвърдените
 
от
 
министъра
 
на
 
енергетиката
 
алгоритми
 
за
съответната инсталация.
Чл.
 6.
 
При
 
предварително
 
проучване
 
и
 
проектиране
 
на
 
нови
 
или
 
заместващи
инсталации
 
за
 
комбинирано
 
производство
, 
както
 
и
 
за
 
целите
 
на
 
статистиката
 
при
липса
 
на
 
експлоатационни
 
данни
 
се
 
ползват
 
следните
 
средни
 
стойности
 
на
режимния фактор:
1. 
за
 
инсталации
 
с
 
кондензационна
 
турбина
 
с
 
регулируем
/
и
 
пароотбор
/
и
 -
0,45;
2. за инсталации с парна турбина с противоналягане - 0,45;
3. за инсталации с газова турбина с котел-утилизатор - 0,55;
4. за инсталации с двигател с вътрешно горене с утилизатор - 0,75;
5. за инсталации с комбиниран парогазов цикъл - 0,95.
Чл.
 7.
 
Количеството
 
на
 
некомбинираната
 
електрическа
 
енергия
 
от
 
инсталация
 
за
комбинирано
 
производство
, 
за
 
която
 
не
 
са
 
изпълнени
 
условията
 
по
 
чл.
 4, 
ал.
 1, 
е
разликата
 
между
 
цялото
 
количество
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
инсталацията
 
и
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
, 
определена
съгласно чл. 4.
Раздел III
Утвърждаване на алгоритми за пресмятане на режимните фактори и
на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от
инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия
Чл.
 8.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
В
 
срок
 
до
 15
септември
 
на
 
всяка
 
календарна
 
година
 
енергийните
 
предприятия
, 
които
експлоатират
 
централи
 
с
 
инсталации
 
по
 
чл.
 2, 
представят
 
в
 
Министерството
 
на
енергетиката
 
своите
 
предложения
 
за
 
алгоритми
 
за
 
пресмятане
 
на
 
режимните
фактори
 
и
 
на
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
всяка
 
инсталация
, 
за
 
период
 
от
 12 
месеца
, 
считано
 
от
 1 
януари
 
на
 
следващата
година.
(2) Към предложенията по ал. 1 се прилагат:
1. топлинни схеми на централата и отделните инсталации;
2. 
използвани
 
средства
 
за
 
измерване
 - 
принципна
 
технологична
 
схема
 
с
обозначение на измерваните величини;
3. 
използвани
 
режимно
-
балансови
 
изпитания
 
на
 
основните
 
съоръжения
преди и след основен ремонт и/или модернизация на инсталациите;
4. 
алгоритъм
 
за
 
определяне
 
на
 
електрическата
 
енергия
 
от
 
комбинирано
производство
, 
включително
 
измервани
 
величини
 
и
 
използвани
 
методи
 
за
индиректно определяне на необходими величини;
5. 
прогнозно
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
 
за
следващата година - по месеци и инсталации.
Чл. 9.
 (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 9.06.2015 г.)
 
В
 
случай
 
на
 
въвеждане
в
 
експлоатация
 
на
 
нови
 
инсталации
 
по
 
чл.
 2 
енергийното
 
предприятие
 
представя
 
в
Министерството
 
на
 
енергетиката
 
своите
 
предложения
 
за
 
алгоритми
 
за
 
пресмятане
на
 
режимните
 
фактори
 
и
 
на
 
комбинираната
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
инсталациите
, 
придружени
 
с
 
информацията
 
по
 
чл.
 8, 
ал.
 2, 
не
 
по
-
късно
 
от
 
два
месеца преди пускане на инсталациите в експлоатация.
Чл.
 10.
 
Енергийните
 
предприятия
 
изготвят
 
предложенията
 
за
 
алгоритми
 
за
пресмятане
 
на
 
режимните
 
фактори
 
и
 
на
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
енергия по чл. 8 и 9 съобразно правилата по приложение № 2.
Чл.
 11.
 
При
 
настъпване
 
на
 
нови
 
обстоятелства
 
енергийното
 
предприятие
 
прави
 
стр.
 3 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
мотивирано
 
предложение
 
за
 
изменение
 
на
 
алгоритмите
 
за
 
пресмятане
 
на
 
режимни
фактори и на количеството електрическа енергия, произведена от инсталациите.
Чл.
 12.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Министърът
 
на
енергетиката
 
или
 
упълномощено
 
от
 
него
 
длъжностно
 
лице
 
може
 
да
 
поиска
 
от
енергийното
 
предприятие
 
да
 
представи
 
допълнителна
 
информация
 
към
предложенията си по чл. 8 , 9 и 11 когато:
1. са непълни или съдържат неточна информация;
2. липсват достатъчно доказателства за верността на предложенията.
(2) 
Енергийното
 
предприятие
 
представя
 
допълнителна
 
информация
 
по
 
ал.
 1
в 10-дневен срок от получаване на искането.
Чл.
 13.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Министърът
 
на
енергетиката
 
утвърждава
 
алгоритмите
 
за
 
пресмятане
 
на
 
режимните
 
фактори
 
и
 
на
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
 
инсталациите
 
на
енергийното предприятие, когато информацията е пълна и точна, както следва:
1. 
в
 
случаите
 
по
 
чл.
 8 - 
в
 
срок
 
до
 30 
ноември
 
за
 
следващата
 
календарна
година;
2. 
в
 
случаите
 
по
 
чл.
 9 
и
 11 - 
в
 
срок
 
до
 
два
 
месеца
 
от
 
получаване
 
на
предложението.
Раздел IV
Високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия
Чл.
 14.
 (1) 
Комбинираното
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
 
е
високоефективно
, 
когато
 
води
 
до
 
годишно
 
спестяване
 
на
 
гориво
 
не
 
по
-
малко
 
от
 10
на
 
сто
 
от
 
горивото
, 
необходимо
 
за
 
производството
 
на
 
същото
 
количество
 
топлинна
и електрическа енергия поотделно.
(2) 
Комбинираното
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
 
от
инсталации
 
с
 
единична
 
електрическа
 
мощност
 
до
 1MW 
е
 
високоефективно
, 
когато
води
 
до
 
годишно
 
спестяване
 
на
 
гориво
 
спрямо
 
горивото
, 
необходимо
 
за
производството
 
на
 
същото
 
количество
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
 
поотделно
без изискване към количеството спестено гориво.
Чл.
 15.
 
Отчетната
 
или
 
прогнозната
 
икономия
 
на
 
използваното
 
гориво
 
или
 
ВЕИ
 
за
определен период се определя по формулата:
 
стр.
 4 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Чл.
 16.
 
При
 
определянето
 
на
 
икономията
 
на
 
гориво
 
от
 
инсталации
 
по
 
чл.
 2 
във
формулата
 
по
 
чл.
 15 
се
 
приемат
 
референтни
 
стойности
 
на
 
енергийна
 
ефективност
на
 
разделно
 
производство
 
на
 
електрическа
 
и
 
топлинна
 
енергия
 
съгласно
приложение № 3.
Раздел V
Изисквания към средствата за измерване и регистриране
Чл.
 17.
 (1) 
Всяко
 
енергийно
 
предприятие
, 
което
 
експлоатира
 
съществуваща
 
или
изгражда
 
нова
 
инсталация
 
за
 
комбинирано
 
производство
, 
монтира
 
и
 
поддържа
средства
 
за
 
измерване
 
и
 
регистриране
 
на
 
необходимите
 
величини
, 
посредством
които
 
се
 
определя
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
 
по
 
раздел
 II
на тази наредба, в това число:
1. 
произведената
 
електрическа
 
енергия
, 
измерена
 
на
 
шините
 
на
 
всеки
електрогенератор;
2. 
количеството
 
топлинна
 
енергия
 
на
 
входа
 
и
 
изхода
 
от
 
всяко
 
съоръжение
на инсталацията за комбинирано производство;
 
стр.
 5 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
3. 
използваното
 
количество
 
гориво
 
или
 
ВЕИ
 
на
 
всички
 
входове
 
в
инсталацията за комбинирано производство.
(2) 
При
 
техническа
 
невъзможност
 
за
 
монтиране
 
на
 
средства
 
за
 
измерване
величините по ал. 1, т. 2 и 3 се определят чрез енергийни баланси.
Чл.
 18.
 (1) 
Енергийното
 
предприятие
 
изгражда
 
и
 
поддържа
 
база
 
данни
 
за
 
всички
инсталации
 
за
 
комбинирано
 
производство
, 
в
 
която
 
се
 
регистрират
 
измерените
величини
 
по
 
чл.
 17, 
ал.
 1, 
както
 
и
 
необходимите
 
производни
 
величини
 
и
показатели за определяне на комбинираната електрическа енергия.
(2) 
Изискванията
 
за
 
поддържане
 
на
 
база
 
данни
 
се
 
отнасят
 
и
 
за
 
инсталации
за
 
разделно
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
/
или
 
електрическа
 
енергия
, 
които
 
са
 
на
същите площадки.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Постоянен
 
достъп
до
 
базата
 
данни
 
по
 
ал.
 1 
и
 2 
има
 
министърът
 
на
 
енергетиката
 
или
 
упълномощени
 
от
него лица при изпълнение на правомощията му по тази наредба.
(4) 
Редът
 
и
 
условията
 
за
 
достъп
 
на
 
купувача
 
на
 
електрическа
 
енергия
 
до
базата
 
данни
 
по
 
ал.
 1 
се
 
определят
 
в
 
договора
 
за
 
продажба
 
на
 
електрическа
енергия.
Чл. 19.
 
Контролът
 
на
 
използваните
 
средства
 
за
 
измерване
 
се
 
извършва
 
по
 
реда
 
на
Закона
 
за
 
измерванията
 , 
Наредбата
 
за
 
средствата
 
за
 
измерване
, 
които
 
подлежат
на
 
метрологичен
 
контрол
 
и
 
Наредбата
 
за
 
съществените
 
изисквания
 
и
 
оценяване
съответствието на средствата за измерване.
Раздел VI
Национален потенциал за развитие на комбинираното производство
на топлинна и електрическа енергия
Чл.
 20.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
На
 
всеки
 
четири
години
 
министърът
 
на
 
енергетиката
 
изготвя
 
анализ
 
на
 
националния
 
потенциал
 
за
високоефективно
 
комбинирано
 
производство
 
и
 
оценява
 
постигнатия
 
напредък
 
от
увеличаване
 
дела
 
на
 
високоефективното
 
комбинирано
 
производство
 
в
 
брутното
потребление на електрическа енергия.
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Анализът
 
и
оценката
 
по
 
ал.
 1 
се
 
публикуват
 
на
 
страницата
 
на
 
Министерството
 
на
 
енергетиката
в интернет.
Чл.
 21.
 (1) 
Анализът
 
по
 
чл.
 20 
се
 
базира
 
на
 
документирани
 
научни
 
данни
, 
като
определя:
1. 
целия
 
потенциал
 
от
 
полезна
 
топлина
 
и
 
студ
, 
подходящ
 
за
 
прилагане
 
на
високоефективно комбинирано производство;
2. 
наличието
 
на
 
енергийни
 
ресурси
, 
подходящи
 
за
 
използване
 
при
комбинирано производство.
(2) 
В
 
анализа
 
по
 
чл.
 20 
се
 
включва
 
отделен
 
анализ
 
на
 
бариерите
, 
които
могат
 
да
 
попречат
 
на
 
реализацията
 
на
 
националния
 
потенциал
 
за
 
високоефективно
комбинирано производство и по-специално на пречките, свързани със:
1. цените и достъпа до горива;
2. 
достъпа
 
и
 
преноса
 
през
 
електропреносната
 
и
 
електроразпределителните
мрежи;
3. административните процедури;
4. цените на енергията.
(3) В анализа по чл. 20 се разглеждат:
1. 
типовете
 
горива
, 
които
 
ще
 
бъдат
 
използвани
 
за
 
реализиране
 
на
потенциалите
 
за
 
комбинирано
 
производство
, 
включително
 
потенциала
 
за
нарастване
 
използването
 
на
 
възобновяеми
 
енергийни
 
източници
 
за
 
комбинирано
производство;
 
стр.
 6 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
2. 
типът
 
на
 
технологиите
 
за
 
комбинирано
 
производство
, 
който
 
е
 
възможно
да бъде използван за реализиране на националния потенциал;
3. 
типът
 
на
 
разделното
 
производство
 
на
 
топлина
 
и
 
електричество
, 
а
 
където
е
 
приложимо
 - 
и
 
на
 
механична
 
енергия
, 
което
 
високоефективното
 
комбинирано
производство се очаква да замени;
4. 
разделяне
 
на
 
потенциала
 
за
 
модернизиране
 
на
 
съществуващи
 
мощности
и за изграждане на нови мощности.
(4) 
Анализът
 
включва
 
подходящи
 
механизми
 
за
 
оценка
 
на
 
икономическата
ефективност
, 
изразена
 
като
 
икономия
 
на
 
първични
 
енергоносители
, 
от
увеличаване
 
на
 
дела
 
на
 
високоефективното
 
комбинирано
 
производство
 
в
националния
 
енергиен
 
баланс.
 
Анализът
 
на
 
икономическата
 
ефективност
 
отчита
националните
 
ангажименти
, 
приети
 
в
 
контекста
 
на
 
ангажиментите
 
по
 
климатичните
промени
, 
приети
 
от
 
Общността
, 
в
 
изпълнение
 
на
 
Протокола
 
от
 
Киото
 
към
 
Рамковата
конвенция на Обединените нации по климатичните промени.
(5) 
Анализът
 
на
 
националния
 
потенциал
 
за
 
комбинирано
 
производство
конкретизира
 
потенциалите
 
във
 
времевите
 
рамки
 2010, 2015 
и
 2020 
г.
 
и
 
включва
,
където
 
е
 
възможно
, 
подходяща
 
икономическа
 
оценка
 
за
 
всяка
 
една
 
времева
рамка.
Раздел VII
Отчетност и контрол
Чл.
 22.
 (1) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Енергийните
предприятия
, 
експлоатиращи
 
инсталации
, 
посочени
 
в
 
чл.
 2, 
изготвят
 
и
 
изпращат
 
в
Министерството на енергетиката месечни отчети съгласно приложение № 1.
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Месечните
 
отчети
по
 
ал.
 1 
се
 
изпращат
 
в
 
Министерството
 
на
 
енергетиката
 
до
 15-
о
 
число
 
на
 
месеца
,
следващ отчетния период.
(3) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Енергийните
предприятия
, 
експлоатиращи
 
инсталации
, 
посочени
 
в
 
чл.
 2, 
изпращат
 
в
Министерството
 
на
 
енергетиката
 
и
 
друга
 
допълнителна
 
информация
, 
свързана
 
с
процеса
 
на
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
,
изискана от министъра на енергетиката или упълномощени от него лица.
Чл.
 23.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Контролът
 
по
спазване
 
на
 
разпоредбите
 
на
 
тази
 
наредба
 
се
 
осъществява
 
от
 
министъра
 
на
енергетиката
 
по
 
реда
 
и
 
при
 
условията
 
на
 
чл.
 75 
до
 
чл.
 81 
от
 
Закона
 
за
енергетиката.
Чл.
 24.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
В
 
изпълнение
 
на
контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. 
извършва
 
проверки
 
чрез
 
лицата
 
по
 
чл.
 77, 
ал.
 1, 
т.
 1 
от
 
Закона
 
за
енергетиката;
2. 
уведомява
 
органите
 
на
 
специализирания
 
контрол
 
с
 
оглед
предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност;
3. 
налага
 
принудителни
 
административни
 
мерки
 
и
 
административни
наказания.
Чл.
 25.
 (1) 
Нарушенията
 
по
 
тази
 
наредба
 
се
 
установят
 
с
 
актове
, 
съставени
 
от
лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката.
(2) (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Наказателните
постановления
 
се
 
издават
 
от
 
министъра
 
на
 
енергетиката
 
или
 
от
 
упълномощено
 
от
него длъжностно лице.
(3) 
Установяването
 
на
 
нарушенията
, 
издаването
, 
обжалването
 
и
изпълнението
 
на
 
наказателните
 
постановления
 
се
 
извършват
 
при
 
условията
 
на
 
чл.
75 
до
 
чл.
 79 
от
 
Закона
 
за
 
енергетиката
 
и
 
Закона
 
за
 
административните
 
нарушения
 
стр.
 7 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
и наказания .
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1.
 По смисъла на тази наредба:
1. "
Газова
 
турбина
 
с
 
котел
 - 
утилизатор
" 
е
 
турбина
 
с
 
електрогенератор
 
и
котел
 - 
утилизатор
 
със
 
или
 
без
 
допълнителна
 
горивна
 
система
 
за
 
производство
 
на
топлинна енергия за промишлени или отоплителни нужди.
2. "
Двигател
 
с
 
вътрешно
 
горене
 
с
 
утилизатор
" 
е
 
двигател
 
с
електрогенератор
 
и
 
утилизатор
 
със
 
или
 
без
 
допълнителна
 
горивна
 
система
 
за
производство на топлинна енергия за промишлени или отоплителни нужди.
3. "
Комбиниран
 
парогазов
 
цикъл
" 
е
 
инсталация
, 
включваща
 
газова
 
турбина
с
 
електрогенератор
, 
котел
 - 
утилизатор
 
със
 
или
 
без
 
допълнителна
 
горивна
 
система
към
 
него
 
за
 
производство
 
на
 
прегрята
 
водна
 
пара
 
и
 
турбогенератори
 
по
 
чл.
 2, 
т.
 1
и 2.
4. "
Кондензационна
 
турбина
 
с
 
регулируем
/
и
 
пароотбор
/
и
" 
е
 
турбина
 
с
 
един
или
 
повече
 
регулируеми
 
пароотбори
 
за
 
водна
 
пара
 
за
 
промишлени
 
и
/
или
отоплителни нужди с кондензатор и електрогенератор.
5. "
Парна
 
турбина
 
с
 
противоналягане
" 
е
 
турбина
 
със
 
или
 
без
 
регулируем
пароотбор
 
за
 
водна
 
пара
 
за
 
промишлени
 
нужди
, 
със
 
или
 
без
 
бойлер
 - 
подгревател
(кондензатор) и електрогенератор.
6. "
Полезна
 
топлинна
 
енергия
" 
е
 
топлинната
 
енергия
, 
произведена
 
за
задоволяване на икономически оправдана потребност от топлинна енергия.
7. "
Икономически
 
оправдана
 
потребност
 
от
 
топлинна
 
енергия
" 
е
 
тази
, 
която
не
 
надвишава
 
нуждите
 
от
 
топлинна
 
енергия
 
или
 
от
 
охлаждане
, 
които
 
при
 
липса
 
на
комбинирано
 
производство
 
ще
 
бъдат
 
задоволени
 
от
 
друг
 
източник
 
на
 
топлинна
енергия.
8. "
Инсталация
 
за
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
енергия
" 
е
 
съвкупност
 
от
 
съоръжения
, 
в
 
които
 
протича
 
напълно
 
процесът
 
на
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.
9. "
Микротурбини
, 
стирлингови
 
двигатели
, 
горивни
 
клетки
, 
парни
 
машини
,
органични
 
цикли
 
на
 
Ренкин
, 
както
 
и
 
комбинации
 
от
 
изброените
 
по
-
горе
 
системи
" 
са
инсталации
 
за
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
 
електрическа
 
енергия
съгласно тази наредба.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
В
 
срок
 
до
 
един
 
месец
след
 
обнародването
 
на
 
наредбата
 
в
 "
Държавен
 
вестник
" 
енергийните
 
предприятия
представят
 
в
 
Министерството
 
на
 
енергетиката
 
своите
 
предложения
 
за
 
алгоритми
 
за
пресмятане
 
на
 
режимните
 
фактори
 
и
 
на
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
енергия
, 
произведена
 
от
 
всяка
 
инсталация
 
за
 
периода
 
до
 
края
 
на
 2008 
г.
,
придружени с информацията по чл. 8, ал. 2.
§ 3.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
В
 
срок
 
до
 2 
месеца
 
от
получаването
 
на
 
предложенията
 
за
 
алгоритми
 
по
 § 2 
министърът
 
на
 
енергетиката
утвърждава
 
алгоритмите
 
на
 
енергийните
 
предприятия
 
по
 
реда
 
и
 
при
 
условията
 
на
раздел III от тази наредба.
§ 4.
 
До
 
утвърждаване
 
на
 
алгоритмите
 
по
 § 3 
количеството
 
комбинирана
електрическа енергия, което подлежи на задължително изкупуване от обществения
доставчик
, 
съответно
 
крайните
 
снабдители
, 
се
 
определя
 
по
 
досегашния
 
ред
 -
съгласно
 
действащите
 
методики
 
към
 
договорите
 
за
 
изкупуване
 
на
 
електрическа
енергия.
§ 5.
 
Тази
 
наредба
 
отменя
 
Наредба
 № 13 
от
 2004 
г.
 
за
 
определяне
 
на
 
количеството
 
стр.
 8 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
електрическа енергия (ДВ, бр. 105 от 2004 г.).
§ 6.
 (
Изм.
 – 
ДВ
, 
бр.
 42 
от
 2015 
г.
, 
в
 
сила
 
от
 9.06.2015 
г.
)
 
Указания
 
по
 
прилагане
на наредбата дава министърът на енергетиката.
§ 7.
 Наредбата се издава на основание чл. 162, ал. 3 от Закона за енергетиката.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение на
Наредба
 № 
РД
-16-267 
от
 2008 
г.
 
за
 
определяне
 
на
 
количеството
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
електрическа енергия
(ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 1.10.2010 г.)
§ 5. (1) 
В
 
срок
 
до
 
един
 
месец
 
от
 
влизане
 
в
 
сила
 
на
 
наредбата
 
енергийните
предприятия
, 
които
 
нямат
 
утвърдени
 
алгоритми
 
за
 2009 
г.
 
и
/
или
 2010 
г.
,
представят
 
в
 
Министерството
 
на
 
икономиката
, 
енергетиката
 
и
 
туризма
 
своите
предложения
 
за
 
алгоритми
 
за
 
пресмятане
 
на
 
режимните
 
фактори
 
и
 
на
 
количеството
комбинирана електрическа енергия, придружени с информацията по чл. 8, ал. 2.
(2) 
В
 
срок
 
до
 
един
 
месец
 
от
 
влизане
 
в
 
сила
 
на
 
наредбата
 
енергийните
предприятия
 
с
 
утвърдени
 
алгоритми
 
за
 2010 
г.
, 
в
 
които
 
се
 
използва
 
коефициентът
за
 
недопроизводство
 
β
, 
съгласно
 
приложение
 № 2 
и
/
или
 
формулата
 
по
 
отменената
ал.
 3 
на
 
чл.
 4 
от
 
наредбата
, 
представят
 
в
 
Министерството
 
на
 
икономиката
,
енергетиката
 
и
 
туризма
 
своите
 
предложения
 
за
 
алгоритми
 
за
 
пресмятане
 
на
режимните
 
фактори
 
и
 
на
 
количеството
 
комбинирана
 
електрическа
 
енергия
,
произведена
 
от
 
всяка
 
инсталация
 
през
 2010 
г.
, 
придружени
 
с
 
информацията
 
по
 
чл.
8, ал. 2, т. 4.
§ 6. 
В
 
срок
 
до
 2 
месеца
 
от
 
получаването
 
на
 
предложенията
 
за
 
алгоритми
 
по
 § 5
министърът
 
на
 
икономиката
, 
енергетиката
 
и
 
туризма
 
утвърждава
 
алгоритмите
 
на
енергийните предприятия по реда и при условията на раздел III от тази наредба.
§ 7. 
Навсякъде
 
в
 
наредбата
 
думите
 "
Министерството
 
на
 
икономиката
 
и
енергетиката
" 
се
 
заменят
 
с
 
думите
 "
Министерството
 
на
 
икономиката
, 
енергетиката
 
и
туризма
", 
а
 
думите
 "
министърът
 
на
 
икономиката
 
и
 
енергетиката
" 
и
 "
министъра
 
на
икономиката
 
и
 
енергетиката
" 
се
 
заменят
 
съответно
 
с
 "
министърът
 
на
 
икономиката
,
енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма".
.......................................................................
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
(ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 9.06.2015 г.)
....................................................................................................................................
§ 22. 
В
 
Наредба
 № 
РД
-16-267 
от
 2008 
г.
 
за
 
определяне
 
на
 
количеството
електрическа
 
енергия
, 
произведена
 
от
 
комбинирано
 
производство
 
на
 
топлинна
 
и
електрическа
 
енергия
 (
ДВ
, 
бр.
 37 
от
 2008 
г.
) 
навсякъде
 
думите
 "
Министерството
 
на
икономиката
, 
енергетиката
 
и
 
туризма
", "
министърът
 
на
 
икономиката
, 
енергетиката
 
и
туризма
" 
и
 "
министъра
 
на
 
икономиката
, 
енергетиката
 
и
 
туризма
" 
се
 
заменят
съответно
 
с
 "
Министерството
 
на
 
енергетиката
", "
министърът
 
на
 
енергетиката
" 
и
"министъра на енергетиката".
....................................................................................................................................
                                                       
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 3 и чл. 22, ал. 1 
 
стр.
 9 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.,
в сила от 1.10.2010 г.)
 
ОТЧЕТ
ТАБЛИЦА 1
основни производствени и технически показатели
за комбинирано производство в ТЕЦ към .........
№
Показатели
Мярка
За
отчетния
месец
За
отчетния
период
1
2
3
4
5
I.
Инсталации за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия
 
 
 
А
За всяка инсталация на природен газ с
газова турбина или ДВГ с котел - утилизатор
със или без турбогенератор
 
 
 
1.
Инсталация № 1
 
 
 
1.1.
Тотална електрическа енергия – E 
бр.
 в т.
ч.
MWh
 
 
 
-  комбинирана Е
комб
.
MWh
 
 
 
-  некомбинирана Е
некомб
.
MWh
 
 
1.2.
Тотална полезна топлинна енергия –Qт в т.
ч.
MWh
 
 
1.2.1.
- комбинирана - Q
комб
. в т. ч. с
ъс
MWh
 
 
 
- пара за промишлени нужди
MWh
 
 
 
- пара за подгрев на  гореща вода
MWh
 
 
1.2.2.
- некомбинирана - Q
некомб
. в т. ч. с
ъс
MWh
 
 
 
- пара за промишлени нужди
MWh
 
 
 
- пара за подгрев на  гореща вода
MWh
 
 
1.3.
Енергийна ефективност при производство на
комбинирана електрическа енергия –
η
комб.е
%
 
 
1.4.
Енергийна ефективност при производство на
комбинирана полезна топлинна енергия –
η
комб.
q
%
 
 
1.5.
Икономия на използваното гориво 
ΔF
 съгласно
чл.15 на 
н
аредбата
%
 
 
2.
Инсталация № 2
 
 
 
2.1.
- същите показатели както за № 1 и т.н.
 
 
 
Б.
За всеки турбогенератор, работещ с енергиен
котел/котли
 
 
 
1.
Турбогенератор № 1
 
 
 
1.1.
Тотална електрическа енергия – Е
бр
.
,
 в т.
ч.
MWh
 
 
 
-  комбинирана  - Е
комб.
MWh
 
 
 
-  некомбинирана -  Е
некомб.
MWh
 
 
1.2.
Комбинирана полезна топлинна енергия –    Q
комб.
,
 в т. ч.
MWh
 
 
 
- пара за промишлени нужди
MWh
 
 
 
- пара за подгрев на гореща вода
MWh
 
 
1.3.
Енергийна ефективност при производство на
комбинирана електрическа енергия – 
η
комб.
e
%
 
 
 
стр.
 10 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
1.4.
Енергийна ефективност при производство на
комбинирана полезна топлинна енергия –
η
комб.
q
%
 
 
1.5.
Икономия на използваното гориво 
ΔF
 съгласно
чл.15 на наредбата
%
 
 
2.
Турбогенератор № 2
 
 
 
2.1.
същите показатели както за № 1 и т.н.
 
 
 
В
Турбогенератори - общо
 
 
 
1.
Тотална електрическа енергия – Е
бр
.
,
 в т.
ч.
MWh
 
 
 
- комбинирана - Е
комб
.
MWh
 
 
 
- некомбинирана - Е
некомб
.
MWh
 
 
2.
Комбинирана полезна топлинна енергия –
Q
комб
.
,
 в т. ч.
MWh
 
 
 
- пара за промишлени нужди
MWh
 
 
 
- пара за подгрев на гореща вода
MWh
 
 
Г
Енергийни котли – общо
 
 
 
1.
Брутен КПД – осреден за енергийните котли-
η
КА
бр.ср.
%
 
 
2.
Произведена топлинна енергия в енергийни
котли 
n 
   
KA
 
  
n
Σ  Q
i
 = Σ(D
nn,i
.i
nn,i
 - D
n
в
,i
.i
n
в
,i +
Q
продувки,
i
)
i=1     
  
i=1
MWh
 
 
3.
Топлинна енергия на изхода от енергийни
котли – 
Σ D
nn,i
.i
nn,i
MWh
 
 
4.
Отнета чрез РОУ топлинна енергия след
енергийните котли (некомбинирана полезна
топлинна енергия – Q
некомб.
) – D
роу. 
i
роу
MWh
 
 
5.
Топлинна енергия от енергийните котли към
турбогенераторите 
Σ D
ТГ
,i
.i
ТГ
,i
MWh
 
 
II.
Инсталации за производство на топлинна
енергия
 
 
 
1.
Водогрейни котли
 
 
 
1.1.
Топлинна енергия - бруто
MWh
 
 
1.2.
Брутен КПД – осреден за котлите
%
 
 
2.
Парни  котли
 
 
 
2.1.
Топлинна енергия – бруто
MWh
 
 
2.2.
Брутен КПД – осреден за парни и отоплителни
котли
%
 
 
III.
Oбщо производство от ТЕЦ – бруто
 
 
 
1.
Тотална електрическа енергия  - Е
тец
бр., в
т. ч.
MWh
 
 
1.1.
- комбинирана – Е
тец
комб.
MWh
 
 
1.2.
- некомбинирана – Е
тец
некомб.
MWh
 
 
2.
Полезна топлинна енергия - Q
тец
бр., в т.ч.
MWh
 
 
2.1.
- комбинирана – Q
тец
комб. в т.ч. с
MWh
 
 
 
- пара
MWh
 
 
 
- гореща вода
MWh
 
 
 
стр.
 11 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
2.2.
- некомбинирана – Q
тец
некомб. в т.ч.
MWh
 
 
 
- пара
MWh
 
 
 
- гореща вода
MWh
 
 
IV.
Собствени нужди за ТЕЦ
 
 
 
1.
Електрическа енергия – общо,  в т.ч.
MWh
 
 
 
- собствено производство
MWh
 
 
 
- собствено производство
%
 
 
 
- закупено отвън
MWh
 
 
2.
Топлинна енергия -общо,  в т.ч. с
ъс
MWh
 
 
 
- пара
MWh
 
 
 
- гореща вода
MWh
 
 
V.
Електрическа енергия за реализация - нето
MWh
 
 
1.
Комбинирана
,
 в т.ч. продадена на
MWh
 
 
1.1.
НЕК – ЕАД
MWh
 
 
1.2.
Електроразпределителни дружества
MWh
 
 
1.3.
Привилегировани потребители
MWh
 
 
1.4.
Свои клонове, предприятия и обекти (Член
119, ал.1 ЗЕ)
MWh
 
 
2.
Некомбинирана
,
 в т.ч. продадена на
MWh
 
 
2.1.
НЕК – ЕАД
MWh
 
 
2.2.
Електроразпределителни дружества
MWh
 
 
2.3.
Привилегировани потребители
MWh
 
 
2.4.
Свои клонове, предприятия и обекти (Член
119, ал.1 ЗЕ)
MWh
 
 
VI.
Количество топлинна енергия за реализация -
нето от ТЕЦ
 
 
 
1.
Общо за ТЕЦ
,
 в т.ч. с
ъс
MWh
 
 
 
- пара
MWh
 
 
 
- гореща вода
MWh
 
 
 
ТАБЛИЦА 
2
разход на горива в ТЕЦ към .........
 
№
ЗА ТЕКУЩ МЕСЕЦ
ЗА ПЕРИОДА
Количество
tonne/10³nm³
Калоричност
kJ/kg
kJ/nm³
Условно
гориво
tonne
%
Условно
гориво
tonne
%
1
2
3
4
5
6
7
8
I
Гориво за комбинирано
производство на
топлинна и
електрическа енергия
 
 
 
 
 
 
1.
За всяка отделна
инсталация на
природен газ с газова
турбина или с ДВГ
 
 
 
 
 
 
1.1
 природен газ - № 1
 
 
 
 
 
 
1.2
 природен газ - № …
 
 
 
 
 
 
2.
Общо за инсталации с
енергийни котли и
парни турбини на
 
 
 
 
 
 
2.1
  природен газ
 
 
 
 
 
 
2.2
  мазут
 
 
 
 
 
 
2.3
  въглища
 
 
 
 
 
 
 
стр.
 12 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
2.4
  други
 
 
 
 
 
 
3.
Общо по т.1 и 2
 
 
 
 
 
 
3.1
  природен газ
 
 
 
 
 
 
3.2
  мазут
 
 
 
 
 
 
3.3
  въглища
 
 
 
 
 
 
3.4
  други
 
 
 
 
 
 
II
.
Гориво за разделно
производство на
топлинна енергия
 
 
 
 
 
 
1.
За водогрейни котли
 
 
 
 
 
 
1.1
  природен газ
 
 
 
 
 
 
1.2
  мазут
 
 
 
 
 
 
1.3
  други
 
 
 
 
 
 
2.
За парни котли
 
 
 
 
 
 
2.1
  природен газ
 
 
 
 
 
 
2.2
  мазут
 
 
 
 
 
 
2.3
  въглища
 
 
 
 
 
 
2.4
  други
 
 
 
 
 
 
3.
Общо по т.1 и 2
 
 
 
 
 
 
3.1
  природен газ
 
 
 
 
 
 
3.2
  мазут
 
 
 
 
 
 
3.3
  въглища
 
 
 
 
 
 
3.4
  други
 
 
 
 
 
 
III
.
Горива – общо по I и
II
 
 
 
 
 
 
 
  природен газ
 
 
 
 
 
 
 
  мазут
 
 
 
 
 
 
 
  въглища
 
 
 
 
 
 
 
  други
 
 
 
 
 
 
Забележк
и
: 1. В приложена справка се представят средните месечни стойности за
качествените показатели за горивата по калоричност, влага, пепел, сяра
,
 обща и
горима и разчетни данни за елементарен състав по С
2
, Н
2
, N
2
 и  О
2
.
2. Когато се изгарят въглища от отделни доставчици с различни качествени
показатели, в таблицата се посочва сумата от натуралното гориво и
среднопр
е
теглената калоричност. В отделна таблица се посочват количествата и
калоричността за всички видове изгаряни въглища.
3. 1 квтч = 860 ккал
 
                                                       
Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2 и чл. 10 
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.,
в сила от 1.10.2010 г.,
изм., бр. 70 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2012 г.)
 
ПРАВИЛА
 
за определяне на количеството комбинирана електрическа енергия
 
I
. ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ И ИНДЕКСИ
1. Латински символи
Описание
Мярка
F
еквивалентна енергия
MWh
 
на горивото
 
Е
електрическа енергия
MWh
 
стр.
 13 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Q
топлинна енергия
MWh
2.Гръцки символи
Описание
Мярка
η
енергийна ефективност 
(
кпд
)
%
β
коефициент на електрически
загуби
 (
недопроизводство
)
MWh/MWh
σ
режимен фактор
MWh/MWh
3. 
И
ндекси
Описание
 
q
топлинна енергия
 
е
електрическа енергия
 
 
 
     II.  ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО
     1.  Тотална (сумарна) полезна топлинна енергия - QT е цялото брутноколичество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията заопределен период.
     2.  Тотална (сумарна) електрическа  енергия - Ебр. е произведенатабрутна електрическа енергия от инсталацията за определен период.
     3.  Тотална (сумарна) енергия на горивото - FT е еквивалентнотоколичество енергия на цялото използвано в инсталацията гориво или ВЕИ присъответната долна топлотворна способност за определен период.
     4.  Комбинирана полезна топлинна енергия - Qкомб. е само това количествоот полезната топлинна енергия, което е произведено в процес на комбиниранопроизводство на топлинна и електрическа енергия за определен период.
     5.  Комбинирана електрическа енергия - Екомб. е само това количество отелектрическата енергия, което е произведено в пряка зависимост отпроизводството на комбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
     6.  Енергия на горивото за комбинирано производство - Fкомб. е само тазиеквивалентна енергия на горивото, при съответната долна топлотворнаспособност, която е използвана за производство по комбиниран начин наелектрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия за определенпериод.
     7.  Некомбинирана полезна топлинна енергия - Qнекомб. е полезнататоплинна енергия, произведена  без пряка зависимост от производството наелектрическа енергия за определен период.
     8.  Некомбинирана електрическа енергия - Е некомб. е електрическатаенергия, произведена без пряка зависимост от производството на комбиниранаполезна топлинна енергия за определен период.
     9.  Енергия на горивото за некомбинирано производство - (F некомб. =F некомб.e + F некомб.q) е еквивалентната енергия на горивото или ВЕИ, присъответната долна топлотворна способност, която е използвана за производствона некомбинирана електрическа енергия и некомбинирана полезна топлиннаенергия за определен период.
     10.  Обща енергийна ефективност на използване на горивото - η общо еотношението на сумата от произведените от инсталацията брутна електрическаенергия и комбинирана полезна топлинна енергия към тоталната енергия нагоривото или ВЕИ, намалена с енергията на горивото или ВЕИ за производствона некомбинирана полезна топлинна енергия за определен период.
     11.  Обща  енергийна ефективност на комбинирано използване на горивото -η комб. е отношението на сумата от произведените комбинирана електрическаенергия и комбинирана полезна топлинна енергия към енергията на горивото илиВЕИ за комбинирано производство за определен период.
     12.  Режимен фактор σ е отношението на комбинираната електрическаенергия към комбинираната полезна топлинна енергия за определен период.
     13.  (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 1.10.2010 г.)
 Коефициент на електрически загуби (недопроизводство) - β, е отношениетона намаляването на производството на тотална електрическа енергия ΔEбр.към ръста на производство на топлинна енергия - ΔQ за определен период.
     14.  Eнергийна ефективност на некомбинирано (принудено) производство наелектрическа енергия - ηнекомб.e е ефективността при производство наелектрическа енергия без пряка зависимост от производството на полезнатоплинна енергия за определен период.
      15.  Eнергийна ефективност на некомбинирано (разделно) производство наполезна топлинна енергия - ηнекомб.q е ефективността при производство наполезна топлинна енергия без пряка зависимост от  производството наелектрическа енергия за определен период.
 
стр.
 14 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
     16.  Енергийна ефективност на комбинирано производство на електрическаенергия - ηкомб.e се определя като отношение на брутното производство накомбинирана електрическа енергия към общото еквивалентно количество енергияна използваното гориво или ВЕИ от инсталацията за производството накомбинирана електрическа енергия и комбинирана полезна топлинна енергия.
     17.  Енергийна ефективност на комбинирано производство на полезнатоплинна енергия - ηкомб.q се определя като отношение на брутнотопроизводство на комбинирана полезна топлинна енергия към общото еквивалентноколичество енергия на използваното гориво или ВЕИ от инсталацията запроизводството на комбинирана електрическа енергия и комбинирана полезнатоплинна енергия.
     1.  (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 1.10.2010 г.)
 Инсталациите за комбинирано производство произвеждат електрическа и полезнатоплинна енергия при трансформиране енергията на вложеното гориво или ВЕИ,като постигат висока обща енергийна ефективност.  В зависимост от режимите наексплоатация на тези инсталации не цялото количество електрическа и полезнатоплинна енергия се произвежда по комбиниран начин.
 
стр.
 15 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
     2.  Некомбинирано (разделно) производство на полезна топлинна енергияима в случаи на:     - разделно производство на полезна топлинна енергия от парни иводогрейни котли;     - отнемане на пара от енергийни котли, преди да се преработи в парнитурбини за комбинирано производство;     - изгаряне на допълнително гориво пред котли - утилизатори задопълнително производство на пара, без следващо използване на тази пара впарни турбини за комбинирано производство.
     3.  Некомбинирано производство на електрическа енергия има в случаи на:     - технологии с горивни клетки, газови турбини и двигатели с вътрешногорене, след които не се използват котли - утилизатори за производство наполезна топлинна енергия;     - използване на кондензационна парна турбина без регулируемипароотбори след котел - утилизатор при комбиниран парогазов цикъл;     - производство на електрическа енергия от кондензационната част накондензационна турбина с регулируеми пароотбори над технологичния минимум.
4. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2010 г., в сила от 1.10.2010 г.)
 
Коефициентът на електрически загуби (недопроизводство - β) за турбини с
регулируеми пароотбори се определя чрез актуални режимни изпитания или по
 
стр.
 16 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
следния изчислителен път:
IV. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г.
) БЛОК-СХЕМА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
 
стр.
 17 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
 
стр.
 18 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
V. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2012 г., в сила от 1.01.2012 г
.) "ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ"
 
стр.
 19 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
 
стр.
 20 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
 
стр.
 21 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
 
стр.
 22 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
 
-
         
Обобщени резултати:
 
Тотална
енергия
Комбинирана
енергия
Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
Q
238
,
000
238,000
0
-
E
102,000
83,157
-
18,843
F
525,000
427,971
0
97,029
 
3. Инсталация за комбинирано производство с газова турбина (двигател с
вътрешно горене) с котел - утилизатор, допълнително изгаряне на гориво и
байпасен газов канал - схема № 3
 
стр.
 23 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
-
         
Обобщени резултати:
 
Тотална
енергия
Комбинирана
енергия
Некомбинирана енергия
топлинна
електрическа
Q
20,352
19,317
1,035
-
E
19,000
11,590
-
7,410
F
64,483
38,633
1,15
24,700
 
Схема 1
 
стр.
 24 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Схема 2
 
стр.
 25 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Схема 3
                                                     
Приложение № 3
към чл. 16 
(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2010 г.,
в сила от 1.10.2010 г.,
изм., бр. 67 от 2013 г.,
в сила от 1.01.2014 г.)
 
І. Хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на
електрическа енергия
Година на
изграждане: 
Вид гориво:
2001 г.
и
преди
това
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 – 2011 г.
2012 – 2015 г.
Антрацитни
въглища/кокс
42,7
43,1
43,5
43,8
44,0
44,2
44,2
Лигнитни
въглища/лигнитни
брикети
40,3
40,7
41,1
41,4
41,6
41,8
41,8
Торф/торфени
 
стр.
 26 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
Твърди
горива
брикети
38,1
38,4
38,6
38,8
38,9
39,0
39,0
Дървесни горива
30,4
31,1
31,7
32,2
32,6
33,0
33,0
Твърда
селскостопанска
биомаса
23,1
23,5
24,0
24,4
24,7
25,0
25,0
Биоразградими
(битови)
отпадъци
23,1
23,5
24,0
24,4
24,7
25,0
25,0
Невъзобновяеми
твърди отпадъци
(битови и
промишлени)
23,1
23,5
24,0
24,4
24,7
25,0
25,0
Нефтошисти
38,9
38,9
38,9
38,9
38,9
39,0
39,0
Течни
горива
Нефтопродукти
(газьол или мазут),
втечнен нефтен
газ (пропан – 
бутан)
42,7
43,1
43,5
43,8
44,0
44,2
44,2
Биогорива
42,7
43,1
43,5
43,8
44,0
44,2
44,2
Биоразградими
отпадъци
23,1
23,5
24,0
24,4
24,7
25,0
25,0
Невъзобновяеми
течни отпадъци
23,1
23,5
24,0
24,4
24,7
25,0
25,0
Газообразни
горива
Природен газ
51,7
51,9
52,1
52,3
52,4
52,5
52,5
Нефтозаводски
газ/водород
42,7
43,1
43,5
43,8
44,0
44,2
44,2
Биогаз
40,1
40,6
41,0
41,4
41,7
42,0
42,0
Коксов газ,
доменен газ, други
отпадни газове,
оползотворяване
на отпадна
топлина
35
35
35
35
35
35
35
Забележка.
 Хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на
електроенергия са на база на долната топлина на изгаряне на съответните горива и стандартните
условия по ISO (15 °C температура на външния въздух, 1,013 бара налягане, 60 % относителна
влажност).
 
II. Хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно производство на
топлинна енергия
Вид гориво
Гориво
Пара/топла
вода
Директно
използване*
на изгорели
газове
Антрацитни въглища/кокс
88
80
Лигнитни въглища/лигнитни брикети
86
78
 
стр.
 27 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
ТВЪРДО
Торф/торфени брикети
86
78
Дървесни горива
86
78
Твърда селскостопанска биомаса
80
72
Биоразградими (битови) отпадъци
80
72
Невъзобновяеми твърди отпадъци (битови
и промишлени)
80
72
Нефтошисти
86
78
ТЕЧНО
Нефтопродукти (газьол или мазут),
втечнен нефтен газ (пропан – бутан)
89
81
Биогорива
89
81
Биоразградими отпадъци
80
72
Невъзобновяеми течни отпадъци
80
72
ГАЗООБРАЗНО
Природен газ
90
82
Нефтозаводски газ/водород
89
81
Биогаз
70
62
Коксов газ, доменен газ, други отпадни
газове, оползотворяване на отпадна
топлина
80
72
* Стойностите, приложими за директно отделяната топлина, трябва да бъдат използвани,
ако температурата е 250 °C или по-висока.
 
Забележка.
 Хармонизираните референтни стойности на ефективност за разделно
производство на топлинна енергия са основани на нетна топлотворна стойност и
стандартни условия по ISO (15 °C температура на обкръжаващата среда, 1,013 бара
налягане, 60 % относителна влажност).
III. Определяне на климатични зони за прилагането на хармонизирани референтни
стойности на ефективност за разделното производство на електрическа енергия
1. Коригиращи фактори във връзка със средните климатични условия
Корекцията във връзка с температурата на околната среда е основана на разликата между
средната годишна температура в държава членка и стандартните условия по ISO (15 °C).
Корекцията ще бъде, както следва:
намаление на ефективността от 0,1 процентни пункта за всеки градус над 15 °C;
увеличение на ефективността от 0,1 процентни пункта за всеки градус под 15 °C.
Пример:
Когато средната годишна температура е 10 °C, референтната стойност на инсталация за
комбинирано производство следва да се увеличи с 0,5 процентни пункта.
2. Метод за определяне на климатични зони
Границите на всяка климатична зона се състоят от изотерми (в цели градуси по Целзий) от
средните годишни температури на обкръжаващата среда, които се различават най-малко с
4 °C. Температурната разлика между средните годишни температури на обкръжаващата
среда, прилагани в съседни климатични зони, е най-малко 4 °C.
Пример:
Средната годишна температура на обкръжаващата среда на място A е 12 °C, а на място
Б – 6 °C. Разликата е повече от 5 °C. Въвеждат се две климатични зони, разделени от
изотермата 9 °C, като по този начин се създава една климатична зона между изотермите
9 °C и 13 °C със средна годишна температура на обкръжаващата среда 11 °C и друга
 
стр.
 28 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg
климатична зона между изотермите 5 °C и 9 °C със средна годишна температура на
обкръжаващата среда 7 °C.
IV. Коригиращи фактори за избегнати загуби от мрежата за прилагането на хармонизирани
референтни стойности на ефективността за разделно производство на електрическа енергия
 
Напрежение
За електрическа енергия, подавана
към мрежата
За електрическа енергия,
потребявана на площадката
> 200 kV
1
0,985
100 – 200 kV
0,985
0,965
50 – 100 kV
0,965
0,945
0,4 – 50 kV
0,945
0,925
< 0,4 kV
0,925
0,860
 
Пример:
Инсталация за комбинирано производство с електрическа мощност 100 kW с бутален
двигател, който работи на природен газ, произвежда електрическа енергия 380 V. От тази
електроенергия 85 % се използва за лични нужди и 15 % се подава към мрежата.
Централата е изградена през 1999 г. Средната температура на обкръжаващата среда е 15 °C
(така, че не е необходима климатична корекция).
В съответствие с т. I за когенерационна инсталация на природен газ, изградена през 1999 г.
и не е реконструирана, хармонизираната референта стойност на ефективността е
референтната стойност за 2001 г., т.е. 51,7 %. След корекцията за загуби в мрежата
получената референтна стойност на ефективността при разделно производство на
електроенергия в тази инсталация за комбинирано производство ще бъде (въз основа на
средната претеглена стойност на факторите в настоящото приложение):
Ref Eη = 51,7 % * (0,860 * 85 % +0,925 * 15 %) = 45,0 %.
 
 
стр.
 29 
от
 29
Информационна система АПИС 
https://web.apis.bg