Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Mordy dot. problemów z wodą pitną

Szanowni Państwo, od 20 września na terenie Miasta i Gminy Mordy występują problemy z wodą pitną. W okresie 20.09-21.10 br. woda została oczyszczona szybko, lecz przy procesie płukania instalacji oddzielił i wypłukał się tzw. biofilm. Spowodowało to przekroczenie norm i potrzebę intensywnego czyszczenia. Woda nadawała się do picia i użycia warunkowo po uprzednim przegotowaniu. W międzyczasie w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Czepielinie zostały wymienione filtry oraz została doszczelniona 15-metrowa pokrywa zbiornika z wodą pitną. Dnia 16 października zostały pobrane próbki przez Akredytowane Laboratorium Eurofins Polska. Wyniki Spółka otrzymała 21 października. Były pozytywne By zakończyć proces oceny jakości wody, wszystko musi zakończyć Sanepid swoimi badaniami. Siedlecki Sanepid pobrał próbki 21.10 we wszystkich 5 punktach poboru wody (1. SUW, 2. siedziba Spółki Komunalnej MORDY, 3. punkt w domu prywatnym w Klimontach, 4. szkoła w Radzikowie Wlk., 5. punkt w domu prywatnym w Wyczółkach). Woda została ponownie przebadana. Nieszczęśliwie zdarzyło się że w 1 z 5 pobranych próbek wykryto Enterokoki. Sanepid był zobligowany do wydania zakazu używania wody przez ludzi. Ostatnie badania Sanepidu z poniedziałku, 28 października (wyniki: 30.10.2024 r.), wykazały obecność 1 Enterokoki w punkcie nr 3 oraz w studni nr 3. Wyniki akredytowanego laboratorium z Warszawy, których wyniki przyszły dziś, wykazały obecność Enterokoki w studni nr 3. Obecność Enterokoki jak wynika z pisma SENEPID może być spowodowane przez przedostanie się nawozów naturalnych takich jak: gnojowica, ścieki bytowe z nieszczelnych szamb do poziomu wód ujmowanych poprzez nieszczelności w uszczelnieniach studni. Firma zewnętrzna na obiektach ujęcia SUW nie stwierdziła nieprawidłowości w zachowaniu czystości. W związku z nieprzydatnością do spożycia wody z wodociągu Czepielin, Gminna Spółka Komunalna Mordy podjęła czynności naprawcze: cykliczne chlorowanie sieci wodociągowej, codzienne intensywne płukanie sieci wodociągowej, Studnia nr 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie została wyłączona z użytku i zachlorowana, zlecono czyszczenie zbiorników wody pitnej na stacji uzdatniania wody. Pracownicy GSK robią wszystko co w ich mocy, żeby woda jak najszybciej stała się zdatna do spożycia. Na chwilę obecną sieć wodociągowa jest wciąż chlorowana i płukana. Wczoraj (04.11.2024 r.) Studnia nr 3 została wypłukana. W niedzielę, 3 listopada, został umyty i wypłukany zbiornik wody uzdatnionej. Powyższe działania zostaną w najbliższych dniach zakończone badaniami wody. Po ponownym oczyszczaniu sytuacja powinna poprawić się, ponieważ przez ostatnie tygodnie instalacja była intensywnie płukana I ryzyko wystąpienia biofilmu powyżej norm jest małe. Woda pitna dla Mieszkańców jest dostarczana codziennie zgodnie z harmonogramem. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Planowane jest zainstalowanie lampy UV bakteriobójczej na ujęciu wody w Czepielinie oraz wymiana części wodociągu na terenie miasta Mordy. Miejmy nadzieję, iż źródło zanieczyszczeń w wodzie pobranej ostatnio zostanie wykryte i będzie można wrócić do normalnego życia. Spółka wraz z Gminą robi co może, aby przywrócić wodę do stanu użytkowego zgodnie z wytycznymi Sanepidu. Z wyrazami szacunku, Łukasz A. Wawryniuk Burmistrz Miasta i Gminy Mordy