El Mundo. [volume] (San Juan, P.R.) 1919-1990, 1922-08-03
Acueducto de San Juan
-
II

Ese deposito de distribuci6n, situado
en- la zona mas elevada de esta ciudad,
despues de reforzadas las fundaciones,
iban estas a soportar 'el tanque con so
lera enrasada a cincuenta dos me-
tros sobre marea media. Gotta de nivel
en- relacion con la de So metros del de-
posito de Iona de Prim. quedando Ell
remanente de seis metros para perdida
G.e carga.
Erigidos en- esa relacion los dos de-
positos, hubieran permitido ampliamen
te Ell suministro los pisos mas altos
de la calle San Sebastian del boure
ward del vale, y la vez hubieran re-
gulado ese suministro todo el pobla-l
do del islote de San Fernando en- que
radican los distritos de intramuros, La
P,erla, Marina Puerta de TERRA. Que
dando servidos en- viaje, sin distribu-
ci6n regulada, Rio Piedras, Hato Reg
y santurce.
Cuando amos despu6s de proyectado
este acueducto lego su ejecucion, Ell
Concejo municipal entonces Ge San
Juan,-no el Alcalde-, ,empez6 recor
tar Ell presupuesto difcultando al In
genJsro !.emcargado del 4esarrollc de
las obras y la possible correction de de-
fectos de origen de aquel proyecto.
De una plumada Sc suprimio el de-
posito de regulation de San Juan.
otra restriction de coste actu6 So
bre las ventosas, que aun no suprimi
das, hizo disminutr su efecto it'll,
pues tienen 6stas capital importancia
en- acueductos con razantes onduladas
como este mucho mas cuando Sc sir
We en- viaje no en- distribution regu
lada.
Debe tenerse en- cuenta que la tube
ria general viene desde Iona de Prim,
despu6s de salvar la hondonada de Ia
quebrada Guaracanal y desde la plaza
Ge Rio Piedras sigue casi por la divi-
soria de aguas que es principalmente
tambien por donde discurre la carrete
ra nilmero uno Avenida Ponce de
Icon.
Debido : esa situaci6n dominante en-
ell trayecto, del viaje de las aguas, SO
distribuyen 6stas a las barbados late
raros, casi siempre ten descenas, por los
ramales y subramales secundarios, de
los cuales ninguno vuelve a enlazar
con aquella tuberia general, y por
10 tanto toda suciedad arrastradl por
las aguas, que no haya sido expulsada
por las plumas, queda depositada en-
donde quiera haya instalado un tapon
terminal.
Y esta les la razon por que, aun vi
niendo aqua filtrada por la tuberia ge
neral. ocurra. cerca de los terminates,
que salgan aguas sucias, algunas veces,
ssrscialmente en- las primeras horas
del dia. La tuberia general tiene Gin
CO ventosas ins-i aadas en- los ritios
siguientes: Plaza de Rio Piedras, alto
de a cuesta de Tafor5 en- Ell kilome-
tro once pr6ximamente, de la carrete-
ra nimero uno y en- las paradas 25-
20 liz Y Gse la Avenida Ponce de
Leon. Falta por instalar otra en- la par
te alta de San Juan
Las precitadas restricciones de coste
obligaron instalar esas ventosas con
deficiencies en- las piezas especiales y
obras auxiliares que requerian; susti-
tuidas estas por disposiciones que Ell
Ingeniero ca1ifc6 de inadecuadas y
que imposibilitaban tel efecto Itil eff
caz
Hoy, salvo la de la cTesta de Tafo-
r6. todas son inefcaces, y esa tanpo-
co eficaz por complete sirven solo de
llaves de paso.
La deficiencia de esas ventosas da
lugar que ell aire acumulado en- las
ramas atlas de la tuberia general,
que por necesidad ha tenido que cafiir-
Sc a las ondulaciones del terreno-, al
no tener oportunamente salida, actua
como resorte bajo, la preston de las
aguas derivadas del dep6sito de Iona
de Prim, priginando conkrapreslonss'
no faciles de apreciar, pero muchas ve-
ces superiores la que la tuber1a de-
he resistir, que aumentan enormemente
IA perdida de carga, fuerzan las solda
duras dando lugar a salideros ro-
turas de gran coste.
Pero todo 10 expuesto no tiene tan
ia importancia como la que Sc deriva
por esa deficiencia de las ventosas pa
ra Ell Tesoro municipal para Ell de los
particulares que de ese acueducto Sc
sirven
FL aire acumulado, cuando por otra
parte no sale, 10 hace por los aparatos
sanitarios en- las viviendas, 10 Que Sc
denuncia por un sonido continue algo
~ - 1rr1