El Mundo. [volume] (San Juan, P.R.) 1919-1990, 1919-06-17

De acuerdo con sus instrucciones he
llevado cabo una minuciosa investi
gaci6n de las lineas de distribution
de la Porto Rico Railway Light and
Power Co.. en- esta ciudad, con ell fin
de determinar 81 dichas lineas censti-
tuyen un peligro constante contra La
vida propiedad de los habitantes dc
San Juan, segin denuncia ell senior Ra-
mon Gil Ell una hoja suelta enviada
este Departamento por la Comisi6n de
Servicio Pubiico.
La corriente electrical que Sc distri-
buye en- San Juan viene de la planta
hidro-electrica de Comerio con una ten
sion de 20 mil voltios hasta la sub
es.acion del Condado, donde es trans
formada 2200 voltios que es la ten
sion mas alta que Sc distribuye en- San
Juan, Puerta de TERRA, Santurce v
Rio Piedras. En- los demas pueblos SER
vidoS por esta compafia la tension
en- las lineas primarias es de 4400 vol
tios, siendo reducida la tension de 20
mil 4400 voltios en- las sub-estaciones
de Rio Piedras, Caguas, Bayam6n We
ga Baja. De modo que en- San Juan
hay lineas primarias con 1900 voltios
de tension; en- Rio Piedras con 1900 y
4400 voltios y en- las demas poblacio-
nes con 4400 voltios. La distribution
dentro de la zona urbana a estas tensio-
nes han sido aceptadas en- todas parties
en- Puerto Rico tenemos la planta del
Servicio del Riego en- CARTE, que tiene
lineas con 1900 1000 voltios de ten
sion en- las poblaciones de Guayama,
Arroyo, Salinas y Sta. Isabel; ell Mu-
nicipio de Arecibo que distribuye a
2200 voltios y las plantas de Mayagiiez,
misma tension. Ell sistema de distribu-
cion estas tensiones ha sido univer-
salmente aceptado por su fexibilidad
y economia de cobre EN- las hneas. Esta
tension es reducida otra vez por medic
de transformadores ITO 22O vol
tios para ser uSada por Ell consumidor
para luz, calefaccion o fuefza.
El "Codigo Electrico National (Na-
tional Electric Code) contiene las re-
glas adoptadas en- los Estados Unidos
para toda clase de instalaciones v
continuation Sc copian las que Sc re-
fieren lineas exteriores, Sc discute
la installation de San Juan con res
pecto a dichas reglas:
'12-a-.ALAMBRE.- alambres de
las lneas deben tener una cubierta
aprobada" prueba de intemperie
cubierta de gonna
Las hneas de San Juan son dc alam-
bre Tornado a prueba dc intempcrie
("Weathcrproof'O, dc acuerdo con cs
"a regla.
''12-b-Los alambres debcn ser ms
talados de modo que no pueda ocurrir
m corto-circuito causa dc la hume
dad; dcben estar scparados por 10 me-
nos IL pulgadas.''
Esta regla Sc ha cumplido.
12-c.-Los alambres deben cstar por
10 menos a ocho pies de altura sobre
los techos las estructuras sobre es-
tos debcn estar solidamente construi-
das.' Las lineas estan instaladas en-
varios sitios de San Juan pasando So
bre las azoteas a menos de pies de
altura en- algunas parties, como ell ell
Hotel Malatrasi, con las crucetas direc-
lamente sobre los pretiles
Pcro los lambreS que estan a
poca altura son siempre dc ba-
ia tension y debe tenerse en- cuenta
ademas, 10 dificil que es cumplir esta
regla en- una ciudad como San Juan,
donde frecuentemente Sc reconstruyen
casas que varian de altura requieren
una alteration constante de las lineas
aereas.
12-d-Los alambres en- lineas a Ia
intemperie, seran instaladas sobre ais
ladores de vidrio porcelana; no SC
aceptaran taquillas bolillos de por.
celana' Esta regla sc cumple extric
tamente.
"12-e-Las uniones de los alambres
deben hacerse dc .modo que rcs1lltcn s,
guras mccanica y clcctricamente an
tes de soldarlas.'' 'Las uniones deben