El Mundo. [volume] (San Juan, P.R.) 1919-1990, 1919-06-17

ser soldadas, para asegurar su dura-
ci6n, y cubiertas con aislaci6n igual
la de los conductorcs.'' Esta regla
Sc eumple.
"12-f-Las conexioncs a terra de-
ben hacerse con ,alambrc de cobre de
un tamaho no menor dc No. g." Esta
regla sc cumple.
"12-g-Los alambres para luz fuer-
"a no deben ser insta.ados Ell la m s.
ma cTucata ocupada con alambrcs dc
TELEGRAPH o tel6fono y cusndo estuvie-
rem en- ell mismo pose, la distancia en-
tire las crucetas no sera menor Gle 26
pull adas.' Esta rcgla Sc cumple.
La regla trece Sc refere a hneas con
una tension de mas de cinco mil volts
y no es APPLICABLE al sistema de distri-
bucion de San Juan.
Por las reglaa citadas pucde verse
que el Codigo Electrico Nacional no
cxige la inst sta.acion de redes protecto-
ras debajo de los alambres dc alta ten
S on. Es,as redes no dan rcsultado prac-
tico porque un alambre que Sc rompe
por un eSfuerzo de tension nunca cac
inmedfatamente debsjo dc su posicion
primitiva, sino que sc retucrce cayen-
do casi siempre fuera de la red to-
cando eSta cerca de la cruceta, carga
dicha red en- toda su longitud aumen-
tando el peligro.. Sc consigue una pro-
teccion mas efectiva conectando a tie
rra GAIA quin entos pies, por 10 menos,
el hilo neutral de las lineas sccundarias,
segiin dispone la regla ounce del Co
digo Electrico Nacional En- una insta-
lacion que toma terra Ell eStaS ccndi-
clones, ninguna parte del circuito puc-
de tener ma tension mayor que la nor
NAL secundaria sea ITO voltios Tex
cepto en- casos eXcepc oualcS) 81 ocu-
rriere una averia en- el transformador
81 un hilo primario hiciere contacto
con el Circuito secundario Con ell hilo
neutral conectadu a terra, un cruce
entire las lineas primarias y secunda-
rias cas, siempre. Quemara los fusi-
bles Ell el transformador Ell Ell centro
de distribution, cogtanao automatica-
nente la corriente y en- todo case no ha
bra Ell las lineas secundar;as una ten
sion mayor de no voltios. ST ell hilo
neutral no tiene conexion pcrmanente
a TERRA, 81 por algiin accidente las bo-
binas primarias y secundarias de un
transformador tienen un contacto cleo
trico. la alta tension pasa al circuito
secundario de baja ttcnsion. Cualquie-
"a persona que tocare un hilo otro
compOnente del ssistoTaa secundario, re-
cibiria una descarga a un voltaje alto
causa de la 6iferencia de potencial
con la TERRA. Si el prilnario y ell Sc
cundario tienen un contacto electrico,
Ell peligro de fuego aumenta porqne la
alta tension (posiblcmente 22oO voltios
en- cl case de San Juan) actnaria entire
cl sistema secundario la TERRA y como
dicho sissema secundario Y sus acceso-
rios estan aisladoh para una tension de
de 1900 rompera este aislamiento, pa
sando la corriente Ia, TERRA y pu-
diendo cansar Un inccndio por medic de
ARGOS entire los con1uctoreS y los tu-
bos de aqua de gas Ell los acce-
aorios de bajo voltaje. Cuando cl Sc
cundario del tranformador este pcrma-
oo,,+nr,o,,+a co,,actodO a tiarra ,na tou
sion sufcientcmente alta para cauSar
la muerte no puede existir sino ell ca
( sos cxcepcionales. Una coneXion perma-
nente del circuito secun1ario a terra
tiende formar una derivacion dc baja
resistencia entire dicho circuito Secun-
'dario la TERRA en- case de que I'm
alambrc de alta tension tenga contac-
to con el circuito dc baja tension Y una
persona tocara entonces un component
te cualquiera del circuito secundario
la conexi6n a TERRA formaria un corto
circuito alrededor de dicha persona {
impediria que 6sta rccibiera una dcs
carga electrica.
La Compaiiia de luz que da scrvicio
a San Juan tiene conexiones permanent
to a terra cn el hilo neutral del SC
cundario no existe el peligro dc que
habla la hoja suclta, como no sea cr
ell case de que un alaInbre de alta ten
sion caiga dircctamente sobre una per