La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1909-06-24

Usina hidro-electrica en- Ia
cordillera andina sobre
el rio Loa, al norte de
Chile.
Tres turbinas que desarrollan
5000 volts. cuya corriente
es enyiada pOr canalizaelon
aerea a las sub.usinas.

La casa Siemens-Shuckert de Ber
lin ha establecido una gran usina hi
dro-eiectrica en- ei norte de Chile, en-
tire la cordiiIera de los Andes, sobre el
rio Loa, destinada 3 la exploitation
de saiitre.
El aqua necesaria para las turbi-
mas Sc recibe de un lago artificial que
Sc formo construyendo un murailon
en- ell lecho del rio, de eSta manera Sc
obtuvo una cafda de 80 metros.
Las tres turbinas dan 455 caballos
de fuerza cada una y tienen directa-
mente acoplado un generator de CO.
rriente trifasica que da 525 volts de
tension. Esta corriente Sc transfor-
ma en- la misRma usina a 5000 volts,
para ser enviada por la canaiizaci6n
a6rea a las sub-usinas que distan de
Is a2l quil6metros de distancia. De
all viene distribuida a las diferentes
oficinas para mover las maquinarias-
Iy'aparatos destinados la elabora-
cion del satire.
La canaiizaci6n es a6rea y los tres
conductores son de cobre puro de 25
miIitmetros cuadrados de secci6n
soportados por aisladores de porcela
ma fjados a postes de MADEIRA de sec
ci6n rectangular.
En- la sub-usina de Santa F6 de
TOGO Sc ha instalado una reserva de
vapor para en- case de dano poder asi
continuar en- la usina hidro-electrica
ei trabajo en- los meses de poca aqua
del rio Loa.
A consecuencia de un estudio teo-
rico hecho por NJ. Noeggerath, la Ge
neral Electric Co., ha construfdo va
rias maquinas segun su principle. NJ.
C. Feidmann da la description en- ei
Electrician. Describe principalmente
una maquina de 5000 kiiowats a 600
volts, construfda para ser acoplada
a una turbina de vapor de 1000 WI
elias. Tn eqmIibrador que divide
l25 volts en- mtiltiples de 6.25 ha 81
do igualmente construldo.
Uno de los distintivos de estas ma
quinas es la faciiidad de modific ar
exteriormente la agrupaci6n de los
elementos inducidos, y por consecu-
encia, la tension. Por la misma ra-
z6n Sc adaptan particularmente al
servicio de distribution de muchos
hilos.
Ell inductor es un bioque de acero
colado con distintas aberturas. Las
bobinas inductoras son en- 6l colOca-
das de manera que sean en6rglca-
mente ventiiadas por el inducido. La
veiocidad perif6rica del inducidO al
canza a 1l6 metros pOr segundo. Fl
gasto de las escobiiias seria eXtrema
damente rapido sin las disposiciones
especiales adoptadas. Una pequeha
bobina dispuesta en- el cojinete anu
la ell fluio derivado q. tiende tran
formar ei arbol en- un pequeho indu-
cido acfcIico.
Ell inducido es macizo Y las riostras
que reunen las coronas colectoras
pueden desempehar el papeF de con
ductores. FL contacto con estas
coronas puede asegurarse simple
mcnte por la fuerza centlifuga.
Sc dan detalles sobre el modo de
fijar estas coronas, con el objeto de
asegurar su libre dilataci6n. Y sobre
la vcntilaci6n de la maquina. mmm
Las dinamos acfclicas han hecho
sus pruebas industriales; resultan
POGO sensibles 4 los cottos circuitos
V son susceptibles de sobrecargas
momentaneas que llegucn al 200 por
ciento. Las unidades de pequena po
tencia no son naturalmente suscepti
hlcs de ser construidas para alta ten
sion.