La correspondencia de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 1890-1943, 1906-01-25

aludidas bocas de incendio en- la Capital
tambien debe hacerse extensive las de
toda la carretera, los cuales estan en- las
mismas condolences.
Resulta pues de 10 dicho anteriormente
que el Cuerpo de Bomberos posee una
bomba de vapor, Ia que una yez renovada
su caldera, salvo pequeios defectos co.
rregibles, no puede prestar sus servicios
mas que en- sitios que posean pozos, algibes
8 caias de aqua, y va Sc sabe que hoy con
Ell acueducto cierre de algibes solo exis-
ten muy escasos pozos, y la mayor parte
han sido inutilizados por considerarse va
innecesarios.
Seria inIitil extenderme en- las condicio-
mes de la Marina, Puerta de Terra y San
turce con respecto la defensa en- case
de incendio, puesto que ell cuadro de bocas
de riego 8 de incendio va arriba expuesto,
demuestra palpablemente, que cualquier
siniestro que ocurriese nos expondrfa tai
vez q algdn fracaso como Ell sufrido en- la
noche del 25 de Diciembre pasado.
Con hachas, cubos, CARLOS, etc. solo Sc
puede destruir, lumbar y apagar escom-
BROS para salvar casas y cumplir su
mission los bomberos, Sc necesitan titles,
pero sobre todo aqua, aqua y aqua. Los
bomberos, por mas valor y discipline que
tengan, no pueden salir airosos de su CO.
metido mission, sino tienen elementes SUI
fcientes para luchar contra Ell fuego.
Como Sc puede yer por el cuadro de bo-
cas- de incendioga 11:aI7s5Jadas en- Puerta de
TERRA, ia boca 1ofdiagendio mas pr0xlma
al lugar del incendio ocurrido Ia noche
del 25 de Diciembre pasado, Sc halla situa-
da en- ell extreme Oeste de Ia calle de San
Agustfn, & mas de trescientos metros del
lugar del incendio por su parte 8 extreme
Este, en- donde empez6 seg1n Sc cree.
De haber alcanzado las mangueras,
que no alcanzaban, solo se hubiese podido
If apagando los sitios va incendiados, pero
no podfa irse apagando por el otro extre-
mo para If reduciendo Ell incendio & la vez
que impedir su propagation, por no haber
otra boca de incendio que la colocada al
lado del teatro, mas de quinientos 8 seis-
cientos metros de distancia en- estas condi-
clones no podia hacerse mas de 10 que Sc
hizo.
Despu6s de arreglado el accidente ocu-
rrido 4 la bomba de vapor, que se volc6 81
concurrir al incendio, Sc trat0 de utllizar
Ell aqua del mar, pero no fue possible por
ser eI terreno tan blando que Sc hundfan
en- el tango los Ibomberos que trataban de
sacar aqua en- ese sitio. Con los cubos su-
cedi6 10 mismo esta circumstances para
iz6 nuestras maniobras
Debo tambi6n hacer presente que las
bocas de incendio que Sc hallan instaladas
estan incrustadas en- las aceras J en- la ca
rretera al nivel del piso, cuando noalgo
mas bajo que ese nivel, produciendo ese
defecto que las arenas, polvos, etc, del ca
mino las llenan de tango cuando Hueve, y
ell dia que Sc vayan utilizar, tai vez sc
encuentren todas inutilizadas 8 lo-menos
entorpecidas en- su servicio por breves mo
mentos, pero momentos que por breves que
sean resultan muy importantes en- casoG
en- que los minutes parecen hoIas POI
la necesidad que hay de ganar tempo.
AL aumentar el n1mero de bocas de IN
cendio en- los sitios en- que hacen impTes
cindible falta que son muchos me per
mitirfa aconsejar fueFan esas bocas de IN
cendio del sistema de columna, como laI
que estan situadas en- el nuevo poblado d.
Miramar, con dos salidas de aqua; uns
para las mangueras y la otra para adap
tarse las bombas de incendio del Cuerp'
de Bomberos.
De esa manera tendrian la ciudad snl
barrios, una verdadera defensa para lo
casos de incendio.
No me parece necesaTio molestar mas &