BoletiÌn mercantil de Puerto Rico. (San Juan, P.R.) 18??-1918, 1879-10-15

OOASlS5 SAA0AlO Il cOesoO q 0V iAcsAAdAAOO
rayo, con los efectos lumfnicos y me-
canicos que todo Ell mundo sabe. Ell
rayo puede ocurrir tambien entire dos
nubes cargadas de electricidades con-
trarias. Ahora bien, el para-rayos
tiene por objeto dar paso a la elec-
tricidad del suelo, que deja escapar
paulatinamente por la punta, neutra-
lizando as1 ell fdido de la nube y evil
tando la preston que dejamos men-
cionada.
El para-rayos viene, pues, hacien-
do ell mismo papel que la valvula de
seguridad en- las calderas de vapor {:
da salida a la electricidad de la tie
ira neutralizando la de la nube y asl
evita la explosion.
El para-rayos Sc compone de una 8
mas puntas metalicas que Sc elevan
sobre ell edi6cio puesto bajo su pro-
teccion esta punta debe ser de pla-
tino 9 de cobre dorado a fuego 4 fin
de que nunca Sc oxide de la punta
q la superfcie del suelo Sc coloca una
barra de hero galvanizado 9 una
especie de Gordon tornado de tres 8
cuatro alambres de Inca telegra6ca
A dos 8 tres metros de profundidad
en- terra permanentemente hdmeda,
en- I'm pozo nunca en- ur aljibe &
en- ell mar, Sc coloca una plancha de
cobre convene ponerle un barril
de cisco de carbon vegetal 81 fuere
enterrada J, ala cual Sc suelda uu
Gordon de alambres 8 hilos del mis-
mo metal { cobre }, cuyo Gordon sc
suelda q su turno con la varilla de-
para-rayos q algunos centlmetros fue'
ra de la terra 4; para sujetar y adap
tar a los muros la varilla que bajs
de arriba desde la punta pueden EN-
plearse grampas 9 clavos comunes
los aisladores por algunos usados pa
ra este estan de mas, pues "a electri
cidad no pasa por las paredes, w
siempre por los buenos conductors
Y los metales 10 son mucho mejore
que las paredes de mamposter1a
que las de MADEIRA que, estando Sc
cas-, no dan paso alguno a la cleo
tricidad. 81 no hay medic. de obte
ner hero galvanizado para la varill;
basta cubrirla de cualquiera pintur'
con aceite, cosa que no Sc oxide
destruya con ell ccntacto del aire
Hacienda 10 que de]amos dicho, est
montado ell para rayos, ei cual deb'
reunir estas dos condolences Ia l.,
punta 6 puntas { puede tener una
varias J deben ser muy agudas y esta
brillantes. "a Ell conductor meta
lico a partir de la aguja debe comu
nicar perfectamente con el suelo Sill
que haya interruption 8 soiucion d.
continuidad alguna en- toda su exten
sion hasta llegar a la plancha de co
bre enterrada. Llenadas estas senci
Has condolences, un para-rayos prote
ge ell ediicio en- que esta, y, segul
hipotesis admisibles, los inmediatos
hasta ell duplo del radio que desert
biria en- la super6cie de- suelo desd
su altura.
Con rs a SO pesos, segun ell edi6
cic, Sc establece un para-rayos gu
dure muchos amos. La negligence
de los propietarios lie casas, sobr
todo de las de alto, es inexplicabie
Sc exporen muchas vidas y aun la
propiedades mlsmas por un desculd
censurable 6 por una economic in
! signifcante. Nosotros creemos que
en- esta capital a 10 menos, debiera
ponerse de acuerdo todos los dueno
de fncas urbanas, asociandose par
colocar en- cada manzana de casas d
!. tres a seis para-rayos, segun la ez
tension, y asl Sc pondr1a a cubiert
9 al vecindario de uno de los peligro
' mayores que ofrece la atmosfera e
! estas ATTITUDES tempestuosas. OJal
) que fuera tan facil evitar los ciclone'
! Siquiera los edifcios mas altos no dc
, ben seguir mas tempo sin este pre-
; servativo eicaclsimo.
3 De todos modos' nosotros hemc
, cumplido con nuestro deber hacier