## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PUNTA PACIFICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36370.0

---

### DIAGNÓSTICO
1. DISPENSADORES 1-2SE RECOMIENDA REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 2 DIESEL BOQUILLA DE AGUA EN SURT. 1-2 CLIENTE PAGA-DISPENSADOR 3-4REEMPLAZAR CERRADURA EN TAWPA DEL SURT. 3 DELTA SUMINISTRA-SE RECOMIENDA REEMPLAZAR SWIVEL 4 4 91 CLIENTE PAGA2. DISPENSADORES 5-6SE RECOMIENDA REEMPLAZAR MANGUERA DE AIRE 5-6 CLIENTE PAGA-4. DISPENSADORES 7-8CORREGIR HUMEDAD EN LAS MANGUERAS DE BREAKAWAY SURT. 7 -8 95 DIESEL Y SWIVEL DIESEL 75. DISPENSADORES 9-10SE RECOMIENDA REEMPLAZAR MANG 95 SURT 10 -9 Y SWIVEL 9 DIESEL -91 -95 CLIENTE PAGA7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1REEMPLAZAR TAPA DE 4 DELTA SUMINISTRA8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2REEMPLAZAR TAPA DE 4 DELTA SUMINISTRA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1CONFECCIONAR AGARRADERO A TAPA DE 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a a desacoplar la copa del surtidor 7-8, luego se reemplazo el sello 7/8 en la manga de diésel, se realizó prueba y queda hermético, se volvió a colocar todo tal y como estaba, se realizó cambio de la cerradura de la tapa de abajo del surtidor 3, se reemplazo tapa de 4 en spill de diésel #1 y #2, los accesorios de los surtidores ya fueron reemplazados, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• TAPAS DE 4 OPW: 2 unidad(es) × $47.62 = $95.24

**Subtotal Materiales:** $95.24

---

**Estado esperado:** Falla corregida