## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79473.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO h Tanque(manhole) 94 (Diesel) tiene agua-Tanque(manhole) 95 tiene agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y limpieza de los tres contenedores de bomba sumergible de la estación quedan totalmente limpias y secos

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida