## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101698.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO SOLICITAMOS HACER EXTRACCION LIMPIEZA DEL TANQUE DE 95, YA QUE HEMOS REALIZADOS PRUEBAS DE AGUA ENCONTRANDO CASI 1 PULGADA DE AGUA, TAMBIEN REVISAR LOS MANDHOLE YA QUE ESTA LLOVIENDO CONSTANTE Y NO SABEMOS SI TIENE FILTRACION.-SOLICITAMOS HACER EXTRACCION DE RESIDUOS O AGUA EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 91, Y REVISAR LOS MANDHOLE YA EL SE HA HECHO VARIAS PRUEBAS DE AGUA Y MARCA LAS 2 PULGADAS, ACA LLUEVE DIARIO NO SABEMOS SI TENDRA ALGUNA FILTRACION DE AGUA.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar verificación de agua en los tanques de 95 y 91 encontrando en el tanque de 91 3 pulgadas de agua y en el de 95 media pulgada de agua se realizó la respectiva extracción y se procedió a verificar los contenedores de bomba sumergible encontrando el contenedor de 95 totalmente seco y el de 91 con agua se realizó la extracción de agua y se verificó punto de spill container para determinar la entrada de agua a los tanques, encontrando que la entrada se debe a la valvula de drenaje universal. Se requeriran 2 valvulas de drenaje para reemplazo.

**MATERIALES:**
• VALVULA DE DRENAJE UNIVERSAL: 2 unidad(es) × $251.81 = $503.62
• VALVULA DE DRENAJE UNIVERSAL: 2 unidad(es) × $251.81 = $503.62
• VALVULA DE DRENAJE UNIVERSAL: 2 unidad(es) × $251.81 = $503.62

**Subtotal Materiales:** $1510.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazar valvulas de drenaje de tk de 91 y 95