## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94167.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4Contenedor surtidor 3-4 requiere limpieza3. DISPENSADORES 5-6Contenedor surtidor 5-6 requiere limpieza4. DISPENSADORES 7-8Contenedor surtidor 7-8 requiere limpieza7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Tapa de Manhole requiere las 6 tuercas-Spill diésel requiere reemplazar tapa 4 llenado9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Manhole 91-1 requiere extracción de agua y limpieza-Spill 91-1 requiere reemplazar Oring de tapa y tapa de 4 llenado10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2Manhole 91-2 requiere extracción de agua y limpieza11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Spill 95 requiere reemplazar Oring de tapa

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump: se realizo limpieza en sump 3-4, se realizo limpieza en sump 5-6, se realizo limpieza en sump 7-8, TK DIESEL: Se le colocaron las 6 tuercas a tapa, se reemplazo tapa de 4" de spill, TK 91-1: Se realizo extraccion de agua y limpieza nota: este tanque mantenia tapa de 4" y orring nuevo por trabajo de otro contratista, TK 91-2: Se realizo extraccion de agua y limpieza de contenedor, TK 95: nota: este spill mantenia orring nuevo por trabajo de otro contratista.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• RETENEDORA: 1 unidad(es) × $1.05 = $1.05
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 1 unidad(es) × $127.51 = $127.51
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 1 unidad(es) × $127.51 = $127.51

**Subtotal Materiales:** $636.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida