## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105310.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO En la medición del tanque 2 de 95 se vio que hay una pulgada y media de agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a medir agua en el tanque de 95 2, el mismo marcaba 1 1/2" de agua, se monto el equipo de succion y se procedio a la extraccion de la misma, se volvio a medir quedando en 0 agua. Todo queda en condiciones seguras.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida