## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75279.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		1.DISPENSADOR 1-2	SE APRETO MANG COMBUSTIBLE EN EL BREAKAWAY FLOJO-SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE NO. 2 DIESEL-CAMBIAR PISTOLA CON GATILLO DAÑADO EN LA 2 91 Y CLIENTE PAGA-CAMBIAR DOS LENGÜETA NO 1-2 QUEBRADA EN SURT 2 DIESEL-SE CAMBIARON FILTROS DELTA SUMINISTRO-
		2. DISPENSADOR 3-4	SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4 NO. 3 95-PISTOLA CON GATILLO DAÑADO NO. 4 91 Y 95 CLIENTE PAGA-CAMBIAR BASE Y ANCLAJE AL SURT 3-4 Y PINTURA-CAMBIAR LENGÜETA QUEBRADA NO. 4 91 DELTA SUMINISTRA SE CAMBIO FILTROS DELTA SUMINISTRO
		3. DISPENSADORES 5-6	SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE MANGUERA DE COMBUSTIBLE NO. 5 DIESEL CLIENTE PAGA-SE REQUIERE CAMBIO DE BASE-ANCLAJE Y PINTURA EN LA 5-6-CAMBIAR LEBGUERA NO. 6 DIESEL DELTA SUMINISTRA-SE CAMBIO FILTRO DELTA SUMINISTRO
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	EXTRACCION DE AGUA Y- LIMPIEZA Y PINTURA-CAMBIO SELLOS A TAPA DE SPILL DELTA SUMINISTRA
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y- LIMPIEZA Y PINTURA-CAMBIO SELLOS A TAPA DE SPILL DELTA SUMINISTRA
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y- LIMPIEZA Y PINTURA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de 95-1 queda totalmente limpio y seco, se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de diésel queda totalmente limpio y seco, se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de 91 queda totalmente limpio y seco se extrajeron en total 150 galones de agua

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambio de base de surtidores, cambio de barras estabilizadoras están corroídas