## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32672.0

---

### DIAGNÓSTICO
SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE PISTOLA 3/4 EN LA 2 95-CAMBIO 3 FORROS CARA 2 Y DOS FORROS 91/95 EN LADO 1 CLIENTE PAGA-REEMPLAZAR CERRADURA DW2 SURT 2 -SE REEMPLAZO FILTROS DELTA SUMINISTRAPINTAR ACCESORIOS BASE DEL SURTIDOR-LIM`PIEZA CON FORMULA PARTE HIDRAULIZA-CAMBIAR CUATRO FORROS EN 91/95 CLIENTE PAGA-CAMBIO DE FILTROS -CORREGIR LEAK EN LA VALVULA DE LA 95 3-4SE RECOMIENDA CAMBIAR CUATRO FORROS LADO 5-6 91/95- CLIENTE PAGASE RECOMIENDA CAMBIAR DOS SWIVEL 3/4 DIESEL Y 91 7 Y UNO EN LADO 8 DIESEL -CAMBIAR 3 FORROS EN LADO 9-CAMBIAR MANGUERA BREAKAWAY 3/4 8 91 CLIENTE PAGA-CAMBIAR SELLOS DE LA BASE DEL METRO DE 91 7-8 DELTA SUMINISTRA-LIMPIEZA HIDRAULICA CON FORMULA-PINTAR ACCESORIOS 7-8-REEMPLAZAR VALVULA DE IMPACTO 91 7-8 DELTA SUMINISTRAEXTRACCION Y LIMPIEZALIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a decinstalar el metro de 91 del surtidor 7-8, se desacoplo la base del metro, se realizó limpieza con formula, se reemplazaron los sellos, luego se volvió a acoplar la base al metro y se volvió a instalar el metro, se desacoplo la válvula defectuosa de impacto de 91 y se instaló una válvula nueva, luego se realizó prueba y se calibro el metro de 91, se pintaron los accesorios debajo del surtidor 3-4 y 7-8, se reemplazo la cerradura de la tapa de abajo del surtidor 1-2, se realizó extracción y limpieza en contenedor de 95 y 91 #1, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76

**Subtotal Materiales:** $264.76

---

**Estado esperado:** Falla corregida