## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36376.0

---

### DIAGNÓSTICO
7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Se requiere realizar trabajo de agarradera de manhold de diésel9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1SE OBSERVA LA BOTA DE 2" EN MAL ESTADO-SE RECOM IENDA REEMPLAZAR MANGUERA FLEXIBLE DELTA SUMINISTRA-REEMPLAZAR SELLO DE LA TAPA DEL SPILL DELTA SUMINISTRA-REALIZAR LIMPIEZA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1APRETAR NIPLE DE 4 FLOJO-REALIZAR LIMPIEZA DENTRO MANHOLE15. PANELES ELECTRICOSSe requiere rotulas los smart controller-Rotular caja de separadores de señales-Realizar trabajo de lijar y pintar panel eléctrico de la bomba y del ducto eléctrico principal

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a realizar extracción de agua en los contenedores de bombas sumergibles de 91 y 95, luego se realizó limpieza de los mismo, se paro la venta de 91 y se desacoplo la manguera defectuosa en el contenedor de 91, se realizó limpieza de los accesorios y se instaló una manguera flexible nueva, se realizó prueba y queda hermética, se reemplazo sello a tapa de spill de 91, se pintaron las tapas de los paneles eléctricos y el ducto, luego se rotular on los smart controller, panel de bomba y tapa del ducto, se anclo válvula de impacto de 91 en surtidor 5-6, se apretó niple de 4 en spill de 95, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.83 = $1.66

**Subtotal Materiales:** $1.66

---

**Estado esperado:** Falla corregida