## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105690.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO tanque de 95 tiene 1/2 pulgada de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar medición de agua en tanque de 95 indicando que mantenía 1/2 pulgada de agua se preparó equipo de succión y se realizó la extracción correspondiente se volvió a medir marcando 0 agua Todo queda en condiciones seguras.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida