## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ESTADIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 21945.0

---

### DIAGNÓSTICO
Extracción de agua y limpieza a los surtidores y sumergible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se extrajo 420 litros de agua en sumergible y surtidores

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida