## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 108293.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES CALIBRACION DE MEDIDOR DE FLUJO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se preparo equipo completo de bombeo compresor industrial y volumetrico de 50 galones. Se procedió con la verificación de calibración de los medidores de línea en muelle CAYUCO, la misma se realizo con volumetrico de 50 galones, se procedio con la devolucion de producto y se dejan los 3 equipos operativos y calibrados. Totalizador antes Diesel 4D1:8458927.3Totalizador despues: 8458977.3 gasolina G1: totalizador antes: 3471431 despues: 3471481, MEDIDOR DIESEL 5D1: totalizador antes: 4309372.9 totalizador despues: 4309423.0 Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $1464.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida