## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109207.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO En todos los surtidores la 95 se despacha lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a visitar el cliente el cual indicaba despacho lento en los dos surtidores, se procedió a ir a Delta a retirar dos filtros, se realizó reemplazo en la máquina 3-4 sin embargo se mantenía el despacho lento, se procedió a verificar detector de fuga vaporless en bomba de 95#2, el cual indicaba caida de presion, se realizo prueba para descartar check valve de bomba e indicaba que mantenia la presion, se realizo revision de sump dispenser en surtidor 1-2 y 5-6 en el cual se encontro fuga de producto en linea aep producto 95, se coordinó para retirar materiales en máster para la respectiva corrección del daño, Se viajó y se retiró los materiales y se procedió con el desacople de los accesorios, corte de linea,  lijado y ensamble de adapter de bronce de 1.5, se colocaron los accesorios nuevos y se realizo el correcto ensamble del adapter de bronce, se realizo prueba de despacho manteniendose este optimo, se colocaron todos los componentes U y barras. Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• ADAPTER MEC. 1.5 X 1.5: 1 unidad(es) × $112.99 = $112.99
• CODOS DE 1 1/2X90 ESC 80: 1 unidad(es) × $4.53 = $4.53
• COUPLING  NEG. 1 1/2"": 1 unidad(es) × $2.95 = $2.95
• NIPLE 1 1/2 X 4: 1 unidad(es) × $3.60 = $3.60
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $124.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida