## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 54140.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Revisión de contenedores de bomba sumergibles dado que el contenedor de 10k tenía agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la revisión de todos los contenedores de bombas sumergibles para verificar si tenían agua se procedió con la extracción limpieza de todos los contenedores limpios y secos se extrajeron 150 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida