## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 68865.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Respiradero, De La 91 Y DIESEL ESTA TAPADO NO PERMITE DESCARGAR EL PRODUCTO-Respiradero, De La 95 Tanque # 2 , ESTA TAPADO NO BAJA EL PRODUCTO DEL TANQUE CUANDO SE REALIZA LA DESCARGA-Respiradero, De La 95 Tanque # 1 , ESTA TAPADO NO BAJA EL PRODUCTO DEL TANQUE CUANDO SE REALIZA LA DESCARG

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a soplar la ventilación de 95#1 y 95#2 adicional a esto se soplaron las ventilaciones de 91 y diésel, se le suministró aire a la línea por margen de 10 minutos aproximadamente por producto y quedan ventiladas todas las líneas de todos los tanques todo queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida