## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99617.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4Se requiere raquetear y pintar base de surtidor 3-4 con anticorrosivo-Se requiere extracción de agua oleosas del contenedor de surtidor 3-43. DISPENSADORES 5-6Tuberías eléctricas requiere pintar con anticorrosivo-Se requiere pintar con anticorrosivo base de surtidor 5-6-Contenedor de surtidor requiere extracción de agua4. DISPENSADORES 7-8Niple y base de surtidor requiere pintar con anticorrosivo-Se requiere extraer agua oleosas del surtidor 7-8
TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL 1.Requiere extracción de agua y limpiezaRaquetear aro calle y pintar con anticorrosivoRemover Sedimento y agregar material selectoRequiere instalación 4 tuercas de tapa DELTA SUMINISTRA8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2Spill diésel 2 requiere instalación de Orring opw y tapa de llenado DELTA SUMINISTRA-Tank sump diésel 1Tank sump diésel 2 requiere extracción de agua y limpieza-Requiere instalación de 2 tuercas DELTA SUMINISTRA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Tank sump 91 requiere raquetear y pintar aro calle con anticorrosivo-Extraer sedimento y agregar material selecto

11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1

Spill 95 requiere instalación de Orring opw DELTA SUMINISTRA-Tank sump 95Requiere extracción de agua y limpiezaSe requiere raquetear aro calle y pintar con anticorrosivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 3-4 se rasqueteo y pinto base de surtidor, se realizo extraccion de agua oleosa, surtidor 5-6 se pinto tubeeias electricas y base de surtidor se realizo extraccion de agua, surtidor 7-8 se realizo extraccion de agua oleosa, se pintaron niples y base de surtidor, 
TK DIESEL 1: Se realizo extraccion de agua y limpieza se rasqueteo aro de calle y se pinto, se instalaron sus tuercas, TK DIESEL 2: Se instalo orring a tapa de spill y tapa de 4", se realizo extraccion de agua y limpieza, se colocaron sus tuercas, TK 91: Se rasqueteo y pinyo aro de calle. Tk 95: se instalo orring a tapa de spill, se realizo extraccion de agua y limpieza, se rasqueteo aro de calle y se pinto con anticorrosivo. Se extrajeron 200 galones de agua.

**MATERIALES:**
• FLAPER HELIX: 2 unidad(es) × $45.38 = $90.76
• FLAPER HELIX: 2 unidad(es) × $45.38 = $90.76
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 1 unidad(es) × $127.51 = $127.51

**Subtotal Materiales:** $467.63

---

**Estado esperado:** Falla corregida