## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 96148.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1EXTRACCION AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar extraccion de agua del manjol de tk de 95-1, se extrajeron 20 galones de agua. Queda seco.

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 3 unidad(es) × $49.95 = $149.85
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 10 unidad(es) × $97.65 = $976.50
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00

**Subtotal Materiales:** $1368.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida