## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PRODUCTOS MARIBEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31911.0

---

### DIAGNÓSTICO
1- La manguera de despacho presenta liqueo en el acople.-2-La tubería del tanque hacia el medido de flujo continua liqueando producto.pintar accesorios

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la línea de diésel y encontramos humedad en dos puntos, se desacoplo la línea, se le coloco permatex y teflon y se volvieron a acoplar denuevo, luego se realizó prueba y queda todo hermético, se pintaron los accesorios con pintura gris. Se reubico la caja a prueba de explosión de la electro válvula, luego se pintaron los accesorios de la línea en la moto bomba y la línea eléctrica, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• NIPLE 2 X 5: 1 unidad(es) × $4.89 = $4.89
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $5.72

---

**Estado esperado:** Falla corregida