## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37254.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se presenta escape o salida de 95 en surtidor 7 por el área donde están las piezas de acople, manguera de aire del surtidor 3-4 esta rota

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar el swivel de 95, se le coloco teflon y se volvió acoplar en surtidor 7, se reemplazo la manguera de aire en surtidor 3-4, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida