## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PRADERA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 95986.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Respiradero del tanque de gasolina 95 (2) sale combustible Al momento de descargar el cisterna producto 95-2 el combustible sale por el respiradero. Agradecemos nos apoyen con su revisión

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a preparar compresor industrial y se viajo a la estacion, se procedio a soplar ventilacion de tanque de 95-2 se le suministro aire a la linea por un lapso de 10 minutos de forma alternada, se verifico flujo de aire en el spill saliendo de forma correcta sin obstruccion, todo queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida