## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110209.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TANQUE DE 95 NUMERO 2 CON 4.4 PULGADAS DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a preparar equipo de succión bomba de una pulgada recipientes y se viaja a la estación para atender caso, se habló con el cliente y se empezó con el trabajo se midió agua en tanque de 95 2 indicando 5 1/2 de agua, se procedió con la extracción logrando extraer aproximadamente 40 galones de agua, se procedió a medir producto en Tanque y se acopló manguera de una y media a bomba sumergible para trasegar producto del tanque 95-2 y se procedió con el trasiego de producto total del tanque 95-2 (20" 1/2 aproximadamente 800 gls) hacia el tanque de 95-1, se mide nuevamente quedando el tanque totalmente seco. fuera de servicio.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $1464.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida