## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 101709.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2 -Limpieza de aro de calle-Extracción de agua en manhole y limpieza 91#2
11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	 -Observacion: El tanksump presenta concentraciones de vapores . Se va a requerir realizar verificación profunda
9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	Limpieza de aro de calle de manhole de 91#1-Extracción de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Tk 91-2 se realizo extraccion de agua y limpieza en contenedor de bomba sumergible, se limpio aro de calle, tk 95 se realizo revision en contenedor de bomba sumergible por tema de concentracion de vapores, se realizo prueba con explosimetro para verificar gases sin embargo no mantiene vapores de combustible, el contenedor no mantiene agua ni producto y la ventilacion no esta dentro del contenedor. Tk 91-1  se realizo extraccion de agua y limpieza en contenedor de bomba sumergible, se limpio aro de calle, se extrajeron 130 galones de agua en total

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $976.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Instalar oring de tapa opw y reemplazar tapa de llenado de 4” en spill de llenado remoto de 91#2 delta suministra . Reemplazar tapa de llenado de “4 en spill de llenado remoto de 95 delta suministra