## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33653.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores de 95 despachos lentos,lascuatro mangueras

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se reviso volt y AMP de la bomba de 95, se reemplazaron los filtros de 95 ya que tenían mucha suciedad, luego se realizó prueba y el problema seguía, se instaló manómetro en la linea de 95 y se monitoreo la presión con bomba encendida marcaba 26 psi, se procedió a extraer el agua del contenedor de 95 y se reviso el capacitador, se sacó la bomba y la entrada del cartucho estaba obstruida con papel plástico, además el empaque del cartucho estaba roto, se reemplazo el empaque y se instaló la bomba nuevamente, se realizó prueba de presión y con bomba encendida marca 30 psi, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida