## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109226.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO LIMPIEZA DEL RESPIRADERO DEL TANQUE 91. SE ESTABA DESARGANDO Y EMPEZÓ BOTAR GAS.TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a preparar equipo de suministro de aire industrial escalera de extension y manguera de 1", Se viajó la estación y se habló con el cliente para ejecutar el trabajo, la misma indica que mantenía problema el respiradero de la 91, se procedió a preparar escalera de extensión y se subió a la parte superior del techo, Al momento de subir se encontró un vent caps enroscable con la parte superior del mismo caída se identificó línea se le suministro aire y se identificó que era la 91, se le suministró a ir a la línea por un lapso de 10 minutos de forma alternada, se verificó flujo de aire en punto de medición , saliendo de forma satisfactoria, se identificaron las otras dos líneas de ventilación de los productos de 95 y diesel y se procedió a suministrarle aire a ambas por un lapso de 10 minutos de forma alternada, se verificó flujo de aire en punto de medición saliendo de forma satisfactoria. Todo queda en condiciones seguras de abastecimiento.

**MATERIALES:**
• VALVULA DE VENTILACION 2""-VAL: 1 unidad(es) × $26.25 = $26.25
• VALVULA DE VENTILACION 2""-VAL: 1 unidad(es) × $26.25 = $26.25
• VALVULA DE VENTILACION 2""-VAL: 1 unidad(es) × $26.25 = $26.25

**Subtotal Materiales:** $78.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazo de vent caps enroscable