## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106807.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Cambiar válvula de impacto de la surtidora 7/8 de 95, no cierra recomendado por máster en preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a hablar con el cliente para autorización de reemplazo de válvula de impacto en surtidor 78 producto 95 se procedió a desacoplar universal y válvula existente con sus accesorios, se procedió a acoplar Nueva válvula de impacto se presurizó línea y se realizó prueba de despacho todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76

**Subtotal Materiales:** $794.28

---

**Estado esperado:** Falla corregida