## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ARENERA BALBOA, EMBARCADERO LLANO BONITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94751.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO liqueo en filtro, liqueo en acople de la descarga, liqueo en la parte superir de la bomba sumergible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a verificar estado de acople de 3" de llenado remoto el mismo mantiene desgaste y se necesita reemplazarlo, se verifico liqueo en parte superior de la bomba encontrando la serpentina de retorno desajustada, se le coloco teflon y se apreto, se verifico carcasa velcom se  requiere cambio de orring y elemento.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 2 unidad(es) × $97.65 = $195.30
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 2 unidad(es) × $97.65 = $195.30
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 2 unidad(es) × $97.65 = $195.30
• ACOPLE RAPIDO DE 3""""""""-ACO: 1 unidad(es) × $31.00 = $31.00
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 1 unidad(es) × $179.29 = $179.29
• O'RING VELCON PARA FILTROS 1 1: 1 unidad(es) × $42.38 = $42.38
• FILTROS VELCON VF-61  1.5"": 1 unidad(es) × $949.41 = $949.41
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $2764.48

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazo de acople rapido de 3" y reemplazo de elemento y orring