## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62096.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		1.DISPENSADOR 1-2	 EXTRACCION DE AGUA-ESTADO DE LOS NIPLE Y BOTA POR TEMA DE ENTRADA DE AGUA-PINTAR TUBERIA ELECTRICA
		2. DISPENSADOR 3-4	EVALUAR BOTA ELECTRICA-EVALUAR ESTADO BOTA DE LINEA 3 PROD PARA VER SI ES NECESARIO CAMBIARLO (NO SE ESTA COBRANDO ESTO)PINTAR TUBERIA GALV. ELECTRICA
		3. DISPENSADORES 5-6	EXTRACCION DE AGUA-EVALUAR BOTA ELECTRICA-PINTAR ACCESORIOS GALV. DEBAJO TUBERIA ELECTRICA-
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	"SE REQUIERE EXTRACCION AGUA Y LIMPIEZA-COLOCAR SELLO A TANQK SUMP DE 48"" DELTA SUMINISTRA"
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	SE REQUIERE EXTRACCION AGUA Y LIMPIEZA
		12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2	"SE REQUIERE EXTRACCION AGUA Y LIMPIEZA-SE REQUIERE REEMPLAZAR SERPENTINA DEL LEAK DETECTOR -COLOCAR SELLO A TANK SUMP DE 48"" DELTA SUMINISTRA"

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó revisión de todas las botas de líneas de combustible y Botas eléctricas en surtidores 1-2 3-4 5-6 se procedió a extraer el agua de los mismos y se pintaron tuberías eléctricas galvanizadas luego se procedió a extraer el agua de contenedor de diesel y se le dio su respectiva limpieza queda todo limpio y seco
Se extrajo agua de contenedor de 95#2 se deja limpio y seco

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 6 unidad(es) × $47.25 = $283.50

**Subtotal Materiales:** $283.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Tk diesel: colocar sello en tapa de tanksump 48"
Tk 95#2: REEMPLAZAR SERPENTINA DEL LEAK DETECTOR -COLOCAR SELLO A TANK SUMP DE 48""