## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109801.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Tanque diesel #1 con 2” de agua-Tanque diesel #2 con 1” de agua-Problemas con descarga de producto en el tanque gasolina 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a preparar equipo completo de suministro de aire industrial escalera de extensión y bomba de succión de una pulgada Se viajó a la estación y se habló con el cliente el cual indica que mantenía 2 pulgadas de agua en el tanque de diesel 1 y diesel 2, se procedió a tomar las respectivas mediciones de agua y se procedió con la extracción de las mismas se esperó un lapso de tiempo y se volvió a medir y ambos tanques mantenían la 0 pulgadas de agua. Adicional se realizó revisión de ambos contenedores de bombas sumergible Y ambos se mantienen secos ambos spill tambien, se realizó desacople de línea ventilación o punto de contenedor y se verificó estado interno de la misma se recomienda realizar prueba de presión a ambas líneas de ventilación para descartar entrada de agua por las mismas. Se procedió a subir a la parte superior del techo ya que debido a la nueva construcción del supermercado las ventilaciones se mantienen en la parte interna de las mismas se procedió con la identificación de la ventilación de 91 y se procedió a soplar la misma por un lapso de 10 minutos de forma alternada se verificó flujo de aire en el punto de medición saliendo sin obstrucción alguna. Se le deja de conocimiento al cliente que las tuberias de ventilacion de 91 y 95 estan inversas requieren correcion de rotulacion.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida