## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36268.0

---

### DIAGNÓSTICO
1. DISPENSADORES 1-2REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 DIESEL SURT 2 DELTA SUMINISTRA-PONERLE TEFLON NO. 2 DIESELDISPENSADOR 3-4REEMPLAZAR CERRADURA EN TAPA DE ABAJO DEL SURT. 2-PISTOLA 3/4 DIESEL SUR. 4 Y UNA EN LA 91 DELTA SUMINISTRA-PINTAR ACCESORIOS DEBAJO DEL SURT. 3-42. DISPENSADORES 5-6EXTRAER AGUA DEL SUMP-REEMPLAZAR FORRO DE 1" EN SURT 5 DIESEL -REEMPLAZAR PISTOLA 1" EN SURT 6 DIESEL DELTA SUMINISTRA-PINTAR ACCESORIOS GALV. DEL CARRETE4. DISPENSADORES 7-8EXTRAER AGUA DEL SUMP-REEMPLAZAR PISTOLA 3/4" EN SURT 7 DIESEL DELTA SUMINISTRA-7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1EXTRACION-LIMPÌEZA Y PINTURA-REEMPLAZO TAPA DE 4 SUMINISTRO DELTA8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2RASPAR-PINTAR ARO DE CALLE -LIMPIEZA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1LIMPIEZA SPILL-RASPAR-PINTAR ARO DE CALLE -LIMPIEZA10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2EXTRACCION DE AGUA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1LIMPÌEZA-REEMPLAZO TAPA DE 4 SUMINISTRO DELTA12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2EXTRACION-LIMPÌEZA Y PINTURA-REEMPLAZO TAPA DE 4 -SELLO A TAPA SPILL SUMINISTRO DELTA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a reemplazar el swivel de diésel en surtidor 2, se reemplazo cerradura en tapa de abajo surtidor 3, se reemplazo forro de pistola de 1 en pistola de diésel surtidor 5, se realizó extracción, limpieza y pintura en todos los contenedores, se raspo y se pintaron los aros de calle en contenedores de diésel 1y 2, 95 #1 y #2 y 91, se reemplazo sello a tapa de spill de 95 #2, el cliente pidió que se le dejaran las pistolas para que la empresa contratista del control chip la cambien,

**MATERIALES:**
• PISTOLA 1"" OPW ALTO FLUJO: 1 unidad(es) × $166.60 = $166.60

**Subtotal Materiales:** $166.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida