## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SERCONSA
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99619.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO DIQUE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL DE 10,000 GLSNoria de tanque requiere limpieza Y LAVADO INTERNO++"MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5"""	Engranajes internos se lubricaron con grasa.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con el lavado interno de la noria del tanque de 10K galones, se saco sedimento y cumulo de hojas secas, se dreno el agua en puntos de desagues de 1.5" quedando la noria completamente limpia, se realizo drenado de agua con sedimento en tina de llenado remoto y punto de medidor de linea, todo queda seco y limpio.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida