## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105491.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO tanque de 91 hay presencia de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a visitar el cliente y se realizó medición de agua en tanque de 91 el mismo marcaba 3/8 de agua, se preparó el equipo y se realizó la extracción correspondiente adicional a eso Se revisó contenedor de bomba sumergible el cual no mantenía agua considerable, también Se revisó spill manteniendo un remanente de agua se deja totalmente seco.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida