## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107176.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TANQUE DE COMBUSTIBLE D1 DIESEL DE 10K GLS (ESTACION DE ALMACENAMIENTO N.1) La tapa y base de registro del tanque G-2 se encuentra fisurada en varios puntos requiere reemplazo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió con la excavación del área cortada y picada se excavó hasta el niple del spill container y se procedió a sacar el mismo se procedió a colocar spill container nuevo y se procedió a tomar las medidas correspondientes se realizó el emparrillado, preparación de terreno, se preparó el concreto y se procedió con él vaciado del mismo, se le dio el acabado correspondiente y se deja spill container instalado y cercado por seguridad. Se instalo niple con su adapter y tapa.

**MATERIALES:**
• SPILL CONTAIMENT 5 GLS OPW: 1 unidad(es) × $976.63 = $976.63
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• ADAPTER  PARA TAPA DE LLENADO: 1 unidad(es) × $38.50 = $38.50
• NIPLE 4""X 6 GALV.: 1 unidad(es) × $22.95 = $22.95
• NIPLE 4""X 28"" GALV.: 1 unidad(es) × $34.44 = $34.44

**Subtotal Materiales:** $1099.02

---

**Estado esperado:** Falla corregida