## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75264.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2	COLOCAR SELLO A LA TAPA DE SPILL DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION AGUAS OLEOSAS
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	CAMBIAR TAPA DE DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA
		ELECTRICOS	ROTULAR PANEL DE SURTIDORA-PANEL BOMBAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a colocar sello de tapa de spill diésel 2, se cambió tapa tk 91, se realizó extracción de agua oleosa y limpieza completa de contenedor de bomba sumergible, se realizó rotulación de panel de surtidora y panel de bomba sumergible, todo queda operativo

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50

**Subtotal Materiales:** $26.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida