## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN PEDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 38261.0

---

### DIAGNÓSTICO
Arreglo de boquilla de aire y Manguera de Agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a reparar manguera de agua y aire en surtidor 1-2, se reemplazo manguera de agua en surtidor 3-4, se reparo manguera de agua en surtidor 7-8, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida