## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 95790.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES MANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 6 MESES 1-2-MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5 DIESEL SURTIDOR N.2-MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5 DIESEL SURTIDOR N.3-MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5 GASOLINA SURTIDOR N.1

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se preparo equipo completo de bombeo y volumetrico de 50 galones. Se procedió con la verificación de calibración de los medidores de línea en muelle CAYUCO, la misma se realizo con volumetrico de 50 galones, se procedio con la devolucion de producto y se dejan los 3 equipos operativos y calibrados. Totalizador antes Diesel 4D1:8310919.3 Totalizador despues: 8311024.4 gasolina G1: totalizador antes:3349640 despues: 3349691, MEDIDOR DIESEL 5D1: totalizador antes: 4196152.4 totalizador despues: 4196202.4. Todo queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida