## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 80198.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó calibración de las tres maquinas de la estación en presencia del cliente, se retiraron los sellos existentes y se le colocaron los nuevos sellos. Todo queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida