## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LLANO BONITO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 96159.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2Se recomienda reemplazar swivel con humedad diésel surtidor 1, CLIENTE PAGA *Gabinete de surtidor 1-2-requiere limpieza,2. DISPENSADOR 3-4Se recomienda reemplazar Pistola de 91 cara4 con gatillo dañado, *Pistola de 95 cara 4 gatillo dañado, *Pistola de 91 vo gatillo dañado CLIENTE PAGA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1requiere instalación de Oring de tapa opw, *Tank sump 91 requiere extracción de residuo de agua y pintar accesorios con anticorrosivo11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1requiere extracción de residuos de aguaTank sump diésel requiere extracción de residuos de agua y pintura de accesorios
con anticorrosivo,12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2requiere instalación de Oring de tapa opw,equiere extracción de residuos de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1-2: se realizo limpieza interna de gabinete, TK 91: Se realizo extraccion de agua y limpieza de contenedor, se pintaron accesorios con anticorrosivo, se realizo instalacion de orring en tapa de spill opw, TK 95-1: se realizo extraccion de agua y limpieza, se pintaron accesorios con anticorrosivo, TK DIESEL: se realizo extraccion de agua y limpieza, se pintaron accesorios con anticorrosivo, TK 95-2: se realizo extraccion de agua y limpieza, se instalo orring de tapa de spill opw. Se extrajeron 30 galones de agua .Se consulto con el cliente sobre el cambio de los consumibles e indica que generaran los reportes en cuanto tengan los materiales.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida