## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA HATO PINTADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 47549.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanque de 95 presenta 4 pulgadas de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a analizar por donde posiblemente entró el agua , se sacó bomba sumergible para revisar el niple de la bomba pero no presenta entrada de agua, se tomó inclinación del tanque 44 "1/2 del lado del spill y 38 "1/2 del lado de la bomba, luego se saco el agua del tanque y se monitoreo el tanque por 1 hora se midió y no presenta entrada de agua aparente.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida