## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105197.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TUBERIA DE SUMINISTROHACER A LOS 3 PRODUCTOSLINEAS DE COMBUSTIBLEHA DESGASIFICADO LA LINEA DE COMBUSTIBLELINEAS DE COMBUSTIBLESOMETER LA LINEA DE COMBUSTIBLE A PRESION CON NITROGENO O AIRE. SI LA LINEA ES DE ELECTROFUSION PUEDE LLEVARLA HASTA 50 PSI, SI ES DE OTRO MATERIAL ENTRE 30- 40 PSILINEAS DE COMBUSTIBLEHA MANTENIDO LA PRUEBA DE PRESION POR ESPACIO DE 30-60 MINUTOSLINEAS DE COMBUSTIBLELA PRUEBA HA SALIDO SATISFACTORIAOBSERVACIONESANOTE CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA AL RESPECTO SOBRE LA PRUEBA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a preparar equipo completo de prueba de presion para lineas de combustible
Se hablo con el cliente y se realizo inspeccion de los contenedores de bomba sumergible y sump dispenser para descartar presencia de producto. No mantenian presencia de liquido. Se ejecuto la prueba de presion en los 3 productos (91 95 y diesel). Informacion y resultado de las pruebas: tipo de linea: envyron, tiempo de prueba: 30 minutos por producto, distancia de recorrido: 100 pies, presion utilizada: 50 PSI, Resultados: todas las lineas se mantienen hermeticas y optimas. OBSERVACIONES: Se determino que las lineas soterrada se mantienen optimas y hermeticas, no existe presencia de producto y todo esta seguro.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida