## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106714.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Durante la descarga de hoy, se regreso el producto de 95. Se solicita la inspección a las líneas de gases del tanque.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con el equipo de suministro de aire (compresor sulivan) a visitar al cliente se habló con el mismo y se procedió a identificar las ventilaciones en la parte superior del techo y se ejecuto la soplada de ventilación de los tres productos de la estación 91 95 y diesel suministrándole aire por un lapso de 10 minutos de forma alternada se sacaron los tubos de aluminio para dicha labor y se verifico flujo de aire en los spill container saliendo sin problema, todo queda ventilado y en condiciones seguras.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida