## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60285.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 
		1.DISPENSADOR 1-2	EXTYRAER AGUA DEL CONTENEDOR	
		2. DISPENSADOR 3-4	EXTRAER AGUA CONTENDEDOR	
		3. DISPENSADORES 5-6	CORREGIR HUMEDAD EN LA UNIVERSAL 91-EXTRAER AGUA CONTENEDOR	
		4. DISPENSADORES 7-8	EXTRAER AGUA DEL CONTENEDOR	
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y LIMPIEZA	
		12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2	EXTRACCION DE AGUA Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar los cuatro contenedores de bombas sumergible de la estación se procedió con la extracción de de agua en contenedor de 91#1 y #2 se verificaron botas y posibles entradas de agua se midió por la fosa de monitoreo presentando 9" 2/8 de agua alrededor de los tanques 
Se extrajo agua de contenedor de 91en este contenedor solo presenta una deformidad en la parte superior de la tapa lo que posiblemente este permitiendo la entrada de agua, 
 el contenedor de diesel Estaba totalmente seco
Se procedió a corregir humedad Universal de 91 en surtidor 5 - 6

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida