## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63228.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIV	Surtidor 5 y 6 no arrancan La pantalla no tiene numeros como si estuviera el dia de ayer se pintaron los surtidores.
	Pendiente consulto con ortega la cual se dijo q tenia q cambiar la fuente de poder

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con el cambio de fuente de poder en maquina 5-6 se realizaron pruebas y todo queda operativo

**MATERIALES:**
• POWER SUPPLY MOD WM027313-001: 1 unidad(es) × $235.86 = $235.86

**Subtotal Materiales:** $235.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida