## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94250.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 3. DISPENSADORES 5-6requiere limpieza de contenedor del surtidor 7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Manhole diésel requiere extracción de agua y limpieza 9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Manhole 91 requiere limpieza y pintar aro calle con anticorrosivo 11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Manhole 95 se requiere extracción de agua, limpieza y pintar con anticorrosivo accesorios y aro calle

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la extracción y limpieza del sump dispenser de la 5-6 queda limpio, se realizó extracción de agua y limpieza de contenedor de diesel, queda limpio y seco, se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de 91, se pintó aro de calle con anticorrosivo, se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de 95, se pintó accesorios con anticorrosivo y se pintó aro de calle.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $140.72

---

**Estado esperado:** Falla corregida