## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98187.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 3. DISPENSADORES 5-6Hacer limpieza en el contenedor dispensadores 5y64. DISPENSADORES 7-8EXTRACCION Y LIMPIEZA SUMP DISPENSER8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2EXTRACCION Y LIMPIEZA -CAMBIAR SELLO DE LA TAPA DEL SPILL DELTA SUMINISTRA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1REEMPLAZRA TAPA DE 4· DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1COLOCAR 6 TUERCAS EN LA TAPA DEL SUMP DELTA SUMINISTRA12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2COLOCAR 6 TUERCAS EN LA TAPA DEL SUMP DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump 5-6 se realizo extraccion de agua, sump 7-8 se realizo extraccion de agua, TK DIESEL 2 se realizo extraccion de agua y limpieza, se cambio sello de tapa de spill, TK 91 se reemplazo tapa de 4, tank sump se encontraba seco, TK 95-1, Se colocaron las 6 tuercas de tapa de sump opw, TK 95-2 se colocaron las 6 tuercas en tapa de sump opw. Se extrajeron 120 galones de agua.

**MATERIALES:**
• FORRO PARA PISTOLA OPW 3/4"": 1 unidad(es) × $8.95 = $8.95
• FORROS PARA PISTOLA DE 1"": 2 unidad(es) × $14.50 = $29.00
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 2 unidad(es) × $127.51 = $255.02

**Subtotal Materiales:** $473.37

---

**Estado esperado:** Falla corregida