## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77136.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 
1.DISPENSADOR 1-2	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR CAMBIAR FORROS 2 91-95D-1Y D-2-CAMBIAR PISTOLA NO, 2 95 CLIENTE PAGA		
5
2. DISPENSADOR 3-4	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FORRO 4 DIESEL-MANGUERA DE COMB 4 91 DELTA CLIENTE		
6
7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1
LIMPIEZA		
7
9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1
EXTRACCION Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de bomba sumergible de diésel 1 y 91 se le dio la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y seco

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 1.DISPENSADOR 1-2	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR CAMBIAR FORROS 2 91-95D-1Y D-2-CAMBIAR PISTOLA NO, 2 95 CLIENTE PAGA		
5
2. DISPENSADOR 3-4	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FORRO 4 DIESEL-MANGUERA DE COMB 4 91 DELTA CLIENTE		
6