## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MIRAFLORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92315.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO el tanque de Diesel nos esta presentantdo grandes diferencias todos los dias unas veces hace falta y otras sobra, la mayoria de las veces falta, ya se tomaraon las medida en la estacion cambio de bara, medicion 5 veces, todos los dias a las mismas horas se realizo calibracion etc . es por ello que solicitamos la revision de dicho tanque por cualquier otro problema ya que no esta a nuestro alcance como administrador

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a extraer bomba sumergible de diesel para tomar medidas de producto.MEDIDAS DE TANQUE DE DIESEL MIRAFLORES Nivel de producto lado de bomba: 60"6/8. Nivel de producto lado de spill: 61"1/2 Distancia entre punto de bomba y spill: 137" Reserva de bomba: 5 pulgadas. EL TANQUE ESTA INCLINADO HACIA EL PUNTO DEL SPILL DE MEDICION.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida