## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98166.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER-2. DISPENSADOR 3-4EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER-CORREGIR HUMEDAD EN LA UNIVERSAL DE 91 3/43. DISPENSADORES 5-6EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER-9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1CAMBIAR TAPA DE 4" DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2EXTRACCION Y LIMPIEZA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1CAMBIAR TAPA DE 4" DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2EXTRACCION Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump 1-2 se realizo extraccion de agua y limpieza, sump 3-4, se realizo extraccion de agua y limpieza, se torqueo universal de 91 y se pinto con anticorrosivo, sump 5-6 se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 91-1 se cambio tapa de 4" se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 91-2 Se realizo limpieza, TK 95-1 Se cambio yapa de 4" se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 95-2 Se realizo extraccion de agua y limpieza. Se extrajeron en total 175 galones de agua.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00

**Subtotal Materiales:** $159.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida