## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98181.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2EXTRACCION Y LIMPIEZA CONTENEDOR2. DISPENSADOR 3-4EXTRACCION Y LIMPIEZA CONTENEDOR7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Extracción de agua y limpieza de tanksump9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Extracción de agua y limpieza de tanksump de 9111. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Reemplazar sello de tapa opw de tanque de 95#1 DELTA SUMINISTRA12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2Reemplazar sello de tapa opw de tanque de 95#2 DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump 1-2 se realizo extraccion de agua y limpieza, sump 3-4 se realizo extraccion de agua y limpieza, TK DIESEL se realizo extraccion de agua y limpieza TK 91 se realizo extraccion de agua y limpieza TK 95-1 de reemplazo sello de tapa de spill TK 95-2 se reemplazo sello de tapa de spill, se realizo extraccion de agua y limpieza. Se extrajeron en total 150 galones de agua

**MATERIALES:**
• BLOQUE DE CONTACTO: 1 unidad(es) × $6.47 = $6.47
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 1 unidad(es) × $40.69 = $40.69
• FUNDA HELIX: 1 unidad(es) × $98.95 = $98.95
• PULSADOR DE EMERGENCIA  C/RET.: 1 unidad(es) × $29.30 = $29.30
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $571.71

---

**Estado esperado:** Falla corregida