## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 104849.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4	 limpiezas del sump dispenser 
3. DISPENSADORES 5-6	surtidor 5/6 limpiezas de sumpdispenser
4. DISPENSADORES 7-8	Surtidor 7/8 realizar limpieza de sumpdispenserRAQUETEAR BASE Y PINTAR CON PINTURA CORROSIVA
9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA
10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2	EXTRACCION DE AGUA Y VERIFICAR HUMEDAD
11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	EXTRACCION DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 3-4, se realizo extraccion de agua y limpieza, surtidor 5-6 se realizo extraccion de agua y limpieza, surtidor 7-8 se realizo extraccion de agua y limpieza. Base nonse pinto ya que esta totalmente corroida. TK 91: Se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 91-2: Se realizo extraccion de agua y limpieza, se verifico humedad sin embargo no se ve fuga visible, TK 95: Se realizo extraccion de agua y limpieza. Se extrajeron en total 260 galones de agua.

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $27.29 = $27.29
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $1562.04

---

**Estado esperado:** Falla corregida