## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA UNIVERSIDAD
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99527.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2Extracción de agua en sumpdispenser de surtidor 1-22. DISPENSADOR 3-4Extracción de agua en sumpdispenser de surtidor 3-43. DISPENSADORES 5-6Extracción de agua en sumpdispenser de surtidor 5-64. DISPENSADORES 7-8Extracción de agua en sumpdispenser de surtidor 7-87. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Reemplazar tapa de llenado de 4” en spill de diesel-Instalar 6 tuercas en tapa de sumptank de diésel DELTA SUMINISTRA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Limpieza de sumptank de 9111. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Reemplazar sello de tapa opw de spill de 95#1 DELTA SUMINISTRA-Extracción de agua en sumptank de 95#112. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2Reemplazar sello de tapa opw de spilll de 95#2 DELTA SUMINISTRA-Limpieza de sumptank de 95#2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo extraccion de agua en sump dispenser 1-2 3-4 5-6 y 7-8, TK DIESEL: se reemplazo tapa de 4", se instalaron las 6 tuercas a la tapa del sump, TK DE 91: se realizo limpieza de contenedor de bomba sumergible, TK 95-1: Se reemplazo sello de tapa de spill, se realizo extraccion de agua y limpieza de contenedor queda limpio y seco, TK 95-2 se reemplazo sello de tapa de spill, se realizo limpieza a contenedor de bomba sumergible. Se extrajeron en total 100 galones de agua.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 1 unidad(es) × $127.51 = $127.51
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $286.11

---

**Estado esperado:** Falla corregida