## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94243.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4Surtidor 3y4 se reguiere el cambio de anclaje a tuberia y reemplazo de codo de la 957. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1extraer agua8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2extraer agua9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1cambiar sello de spill DELTA SUMINISTRA-extraer agua11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1cambiar sello de spill DELTA SUMINISTRA-extraer agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
TK DIESEL 1: se realizo extraccion de agua, TK DIESEL 2: se realizo extraccion de agua, TK 91: Se coloco sello de spill, se realizo extraccion de agua, TK 95: se coloco sello de spill y se realizo extraccion de agua. Se extrajeron en total. 180 galones de agua.

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $396.30

---

**Estado esperado:** Falla corregida