## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55680.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 55680  PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)
		5. DISPENSADORES 9-10	LIMPIEZA SUMP
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	EXTRACCION Y LIMÌPIEZA A PRESION-CONFECCION DE AGARRADERO
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	REEMPLAZAR SELLO TAPA SPILL DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPÌEZA A PRESION
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	LAVAR A PRESION -CAMBIAR VALVULA DE DRENAJE OPW DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la limpieza de sump dispenser 9-10
Se extrajo agua y se limpiaron contenedores de 95, 91 y diésel quedan limpios y secos 
Se extrajeron 100 galones de agua
Se realizó cambio de sello en spill de 91 
Se cambió válvula de drenaje en spill de 95 
Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 4 unidad(es) × $60.50 = $242.00
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $49.71 = $49.71

**Subtotal Materiales:** $291.71

---

**Estado esperado:** Falla corregida