## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PUNTA PACIFICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 61528.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		5. DISPENSADORES 9-10	RAQUETEAR Y PINTAR BASE DEL SURTIDOR Y BASE DEL SUMP QUE ESTA CORROIDA-LIMPIAR CONTENEDOR
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	EXTRACCION AGUA Y LIMPIEZA
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION AGUA Y LIMPIEZA
		10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.2	LIMPIEZA-

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de diesel 1 se le realizó limpieza correspondiente y queda totalmente seco y limpio 

Se realizó extracción de agua en contenedor de 91#1 se le dio su limpieza correspondiente queda limpio y seco 

Se realizó limpieza en contenedor de 91#2 queda limpio

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 3 unidad(es) × $60.50 = $181.50
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 5 unidad(es) × $49.71 = $248.55

**Subtotal Materiales:** $430.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** DISPENSADORES 9-10	RAQUETEAR Y PINTAR BASE DEL SURTIDOR Y BASE DEL SUMP QUE ESTA CORROIDA-LIMPIAR CONTENEDOR