## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 107238.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 	, Reemplazar sello de spill de la 91 llenado remoto ; tank sump de 91 ADECUACION se requiere reemplazar accesorios galvanizado 3 codos de 90 grado ; 3 closniple de 1.5 y una union universal 1.5 ; al igual 1 reducción de 2 a 1.5 en material hierro negro y el reemplazo de la llave de paso de 1.5.-Realizar limpieza de tapa de tank sump de 91 DELTA SUMINISTRA
11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	Spill de 95#1 se requiere poner sello de la tapa #1; Tank sump de 95#1se requiere limpieza delta suministra

### SOLUCIÓN PROPUESTA
TK 91: Se realizo desacople de instalacion existente, universal manguera llave de paso y accesorios galanizados, se reemplazaron todos los accesorios corroidos y se procedio a acoplar nuevos accesorios por hierro negro y se  torquearon, se presurizo linea y se realizo prueba de despacho para levantar presion y verificar instalacion, se pintaron accesorios y se limpio tapa y sump dispenser, todo queda limpio y seco. TK 95-1: Se realizo limpieza de sump dispenser, se instalo sello de spill.

**MATERIALES:**
• PRESET HELIX CON TECLADO: 1 unidad(es) × $48.95 = $48.95
• PRESET HELIX CON TECLADO: 1 unidad(es) × $48.95 = $48.95
• UNION UNIVERSAL 1 1/2""  # 40: 1 unidad(es) × $13.95 = $13.95
• CODOS DE 1 1/2X90 ESC 80: 3 unidad(es) × $4.53 = $13.59
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 2 unidad(es) × $2.25 = $4.50
• VALVULA DE BOLA 1 1/2 NIBCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• KIT TORNILLOS OPW T/SUMP: 2 unidad(es) × $127.51 = $255.02
• CODOS DE 1 1/2X90 ESC 80: 5 unidad(es) × $4.53 = $22.65
• UNION UNIVERSAL 1 1/2""  # 40: 2 unidad(es) × $13.95 = $27.90
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 5 unidad(es) × $2.25 = $11.25
• BUSHING  2 A 1 1/2 NEG.: 1 unidad(es) × $3.95 = $3.95
• MANGUERA OPW1.5X18: 1 unidad(es) × $410.28 = $410.28
• TEE NEG. DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $6.20 = $6.20
• VALVULA DE BOLA 1 1/2 NIBCO: 2 unidad(es) × $49.95 = $99.90
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $1597.84

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 10. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2	Reemplazar tapa de 4 de spill de 95 #; Tank sump de 95 #2 Se requiere reemplazar accesorios ya que se encuentran en mal estado y realizar adecuación para las instalaciones. Delta suministra
7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	Tamk sump de diésel # 1 requiere extracción de agua y limpieza al igual tapa de tank sump y instalar las 6 tuercas ya que no presenta . DELTA SUMINISTRA
8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2	Tank sump de diésel #1 realizar extracción de agua y limpieza de tapa y instalar tuercas ya que no presenta. DELTA SUMINISTRA