## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 105241.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4Raguetear y pintar base de surtidor
33. DISPENSADORES 5-6Se reguiere raguetear y pintar base del surtidor 5y6,7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Extraer agua y limpieza mangol de diesel-Extraer material sucio y limpieza de aro de calle9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Extracion de agua y limpieza-CAMBIAR SELLO SPILL DELTA SUMINISTRA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Extraer material sucio

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 3-4 se rasqueteo y se pinto base completa de surtidor con anticorrosivo, surtidoe 5-6 se rasqueteo y se pinto base con anticorrosivo,  TK DIESEL: Se realizo extraccion de agua y limpieza, se saco excedente de material y se limpio aro de calle, TK 91: se realizo extraccion se agua y limpieza, se reemplazo sello de tapa de spill, TK 95: se extrajo excedente de material, se limpio aro de calle y se limpio tapa de tanksump. Se extrajeron en total 220 galones de agua.

**MATERIALES:**
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 2 unidad(es) × $40.69 = $81.38
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 2 unidad(es) × $40.69 = $81.38
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 2 unidad(es) × $40.69 = $81.38
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $442.29

---

**Estado esperado:** Falla corregida