## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88417.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO SURTIDORA DE MUELLE La surtidora de Gasolina del Muelle se encuentra liqui ando en el pegue del carrete. Me ayuda de manera Urgente. Gracias.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desacoplar y drenar manguera de 1x70 existente, se procedió a acoplar la nueva manguera de 1x70 y se lleno la línea, se hizo prueba de despacho. Todo queda operativo y sin liqueo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida