## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36152.0

---

### DIAGNÓSTICO
DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 1-2REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 1 DIESEL DELTA SUMINISTRA-PONERLE TEFLON NO. 2 DIESELDISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 3-4CORREGIR HUMEDDAD EN EL METRO DIESEL NO. 3 DELTA SUMINISTRA KIT-CAMBIO DE FORRO 3 95-PISTOLA DAÑADA DELTA SUMINISTRATANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 91 {EXTRACCION DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar el metro de diésel del surtidor 3, luego se desacoplaron las tapas del metro, se realizó limpieza y se colocaron los empaques nuevos, se armo el metro y se instaló en el surtidor, se realizó prueba y se verifico la calibración de ese metro, se realizó extracción de agua en contenedor de bomba de 81, se reemplazo forro de pistola de 91 surtidor surtidor 3, se reemplazo pistola de 95 surtidor 2, se reemplazo swivel de diésel en surtidor 1,3 y 4, se reemplazo teflon en swivel de diésel surtidor 2,todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $47.25 = $47.25

**Subtotal Materiales:** $47.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida