## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99772.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Tanque 2 de Disel tiene agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con la medicion de agua en tanque de diesel 2, se procedio con la extraccion de agua, se midio nuevamente quedando en 0 agua, se devolvio remanente al tanque todo queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida