## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PRODUCTOS MARIBEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 38310.0

---

### DIAGNÓSTICO
surtidor no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a revisar la moto bomba, se destapó donde están los impeles y tenía el bushing del rotor quebrado donde van colocado los impeles, se notifico el diagnóstico para que mandaran las piezas necesarias, se corrigió humedad en la mariposa de la carcasa del elemento velcon, luego se le reemplazo el kit de reparacion completo a la bomba, luego se realizó prueba y queda trabajando normalmente, se realizó limpieza con formula al equipo

**MATERIALES:**
• KIT PARA REP. BOMBAS FILL RITE: 1 unidad(es) × $103.53 = $103.53

**Subtotal Materiales:** $103.53

---

**Estado esperado:** Falla corregida