## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32072.0

---

### DIAGNÓSTICO
Reemplazar pulser de 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a reemplazar el pulser de la 91, el mismo tenía humedad de producto, se reviso la parte de arriba del surtidor y tenía liqueo en la manga de diésel surtidor 6, se procedió a reemplazar el sello 7/8, luego se realizó prueba y queda hermético, se realizó calibración de la manga 5 y 6 de 91. Todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• PULSADOR INTELIGENTE PULSER KI: 1 unidad(es) × $279.65 = $279.65

**Subtotal Materiales:** $279.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida