## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 104854.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 3. DISPENSADORES 5-6 Extracción de agua en sumpdispenser de surtidor 5-67. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Extraer agua del manjol de diesel9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Extraer agua del manjol de 9111. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Extracción de agua en manhole de 95#112. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2Extraer agua del manjol de 95. 2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo extraccion de agua y limpieza en sump dispenser 5-6 queda seco y limpio. Se realizo extraccion de agua en los contenedores de bomba sumergible de los tanques de 95-1, 95-2, 91 y diesel, se le dio la limpieza correspondiente, quedando secos y limpios, se lograron extraer 350 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida