## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37466.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de 95 surtidor 7 gotea por el swivel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desacoplar el swivel defectuoso en surtidor 8 de 95 y se instaló un swivel nuevo, 5odo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida