## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80697.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO todas las surtidoras de 91 están lentas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Monitoreo concluido.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida