## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUP MI BUS OJO DE AGUA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 33334.0

---

### DIAGNÓSTICO
Mantenimiento preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a revisar los surtidores 1,2,3,4, se revisaron mangueras, pistolas, swivel, breakaway, se revisaron partes internas de los surtidores, se revisaron las bombas sumergibles, noria, tanques, líneas y vencap, luego se reviso el cuarto eléctrico, se tomó AMP, ohm, volt de las bombas sumergibles, se reviso volt de entrada a panel principal y surtidores, se realizó prueba a las botonera de parada de emergencia

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida