## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 104871.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 5-63 BARRAS DETERIORADAS SE RECOMIENDA REEMPLAZAR DELTA SUMINISTRADISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 1-2LIMPIEZA SUMP DISPENSER-3 BARRAS DETERIORADAS Y PINTURA SE RECOMIENDA REEMPLAZAR DELTA SUMINISTRA -

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 5-6: se realizo revision de barras estabilizadoras y punto de anclaje el cual presentan estado avanzado de corrosion, se requiere adecuacion completa. Dispensador 1-2: se realizo limpieza de sump y se ejecuto revision en surtidor 1-2 se requiere acondicionamiento completo de barras estabilizadoras y riel ya que estan totalmente corroida.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida