## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** INMOBILIARIA CIELO AZUL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99551.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Revisión de tanque por posible presencia de agua en el combustible (Bomba de Patio Brisas del Golf Arraiján) -Tres Equipos de la flota tiene presencia de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a visitar el cliente y se ejecuto la verificacion de agua en el tanque aereo el cual no marca agua, sin embargo se midio junto al cliente un tanque chico auxiliar de control interno que tienen y el mismo marca remanente de agua con sedimento al momento de medir, se le deja notificado al cliente que el tanque estacionario esta en condiciones seguras. Sin embargo si van a seguir utilizando el tanque auxiliar se le recomienda realizarle una limpieza ya que es el causante de contaminacion de agua en los equipos.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida