## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60387.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Los 4 sump de los tanques tienen agua,  el de diésel está hasta arriba en agua y cubre toda la bomba sumergible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la extracción de agua de los 4 contenedores de bomba sumergible 
91 
95#1 
95#2
Se extrajeron en total 410 galones de agua se analizó por donde está filtrándose el agua en los cuatro contenedores y se verificaron tapas sellos botas y puntos vulnerables.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida