## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70096.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Sump Tank de diesel tiene agua/Sump Tank de 91 tiene agua/Sump Tank de 95 tanque de 10mil tiene agua/ANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de 95 #1 y se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente seco y limpio
Se procedió con la extracción de agua del contenedor de 91 se le realizó la limpieza correspondiente y queda totalmente limpio y seco 
Se realizó extracción de agua en contenedor de Diesel se le realizó la limpieza correspondiente y queda totalmente limpio y seco.
Se extrajeron en total 170 galones de agua

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida