## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MACHETAZO (TRANSPORTE LIGO) SAN MIGUELITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99573.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Se requiere verificación del tanque para poder determinar el motivo de constantes diferencias con el uso de la tabla del tanque En septiembre 2024 se realizo una descarga controlada con el contratista Master Services devido a diferencias que estaban presentado al momento de colocar la medida según la tabla de calibración que tenia el tanque inicialmente, pero luego que se le entrego una nueva tabla con los ajustes las diferencias las han seguido registrando por lo que mantienen la duda y con tanto tiempo sin poder tener una respuesta concreta ha solicitado el apoyo para poder llevar sus controles de forma correcta ingresando valores que esten a corde con el volumen que manejan mensualmente. (Coordinar o Consultar con Erasmo)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con la toma de medida de producto para verificar nivel de inclinacion del tanque, se midio en un extremo del tanque (punto de ventilacion) marcando 89" 1/8, se midio en el otro extremo del tanque marcando 90" 1/8, la distancia entre los 2 puntos es de 16' 7" , el tanque mantiene 1" de inclinacion, el diametro del tanque es de 117" y el largo total es de 18' 5".

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida