## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PRADERA AZUL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92517.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Respiradero de diesel tapado-Se intenta descargar cisterna producto diesel , la descarga se torna lenta

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a extraer overfil de diesel, se soplo ventilacion de diesel por un lapso de 10 minutos alternado, se verifico en el spill el flujo de aire saliendo sin problema, todo queda operativo para descarga.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida