## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101858.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEN EL TANQUE 2 DE MAXIMA 95 (EL DE RESERVA) HAY 2 PULGADAS DE AGUA-EL DIA 15 DE JULIO SACARON 2 PULGADAS DE AGUA, EL 13 DE MAYO 4 PULGADAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a preparar equipo de succion, se hablo con el cliente, se procedio con la medicion de agua en el tanque de 95-2 indicando 2 1/2" de agua, se realizo la respectiva extraccion, se midio nuevamente quedando con 0 agua.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95

**Subtotal Materiales:** $585.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida