## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUPO SUCASA TOCUMEN
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 99655.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE Pendiente realizar limpieza interna de la parilla y soplar líneas de drenaje ya que presenta obstrucción,
Realizar corrección de línea bajante por lo cual hay que desacomplar para realizar la corrección.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con el desacople de los accesorios para corrección de liqueo, se le colocó permatex y teflon y se torquearon, se procedió a ejecutar la liberación de la línea tapada, se le suministró aire por el punto de la llave de paso hacia la tina y se logró liberar la misma, se dreno el remanente que habia y se realizo limpieza en la parte inferior de la parrilla. Todo queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida