## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTERRICO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98186.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1requiere limpieza9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1requiere extracción de agua11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1requiere limpieza

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar extraccion de agua y limpieza en los 3 contenedores de bomba sumergible, se le dio la limpieza correspondiente quedan limpios y secos, se extrajeron 15 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** requiere reemplazar forro de diésel y 91 surtidor 1