## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 105791.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE cambiar válvula de impacto de la 91 7/8

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio ha desacoplar válvula de impacto existente en surtidor 7-8 producto 91, se desacopló niple, universal, manguera flexible y se acopló la nueva válvula de impacto, se colocó en la barra estabilizadora y se anclo la misma, se presurizo la linea, y se verifico que no hubiera leak, todo queda seco y operativo.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 3 unidad(es) × $35.00 = $105.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76
• VALVULA DE IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $264.76 = $264.76

**Subtotal Materiales:** $900.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida