## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108951.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO El contador de flujo (histórico) del surtidor de diésel del muelle L presenta descalibración o mal funcionamiento, está restando diariamente un dígito estando el surtidor inactivo (sin despachos efectuados o en progreso).

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a retirar contador autorizado por petróleos Delta en Master, Se viajó al lugar y se habló con el cliente para ejecutar el trabajo se procedió a ir a muelle JYL y se identificó medidor de línea diesel 9D1, el mismo se mantenía con los dígitos corridos hacia atrás, como primera instancia se procedió a realizar una prueba encendiendo la bomba sumergible de diesel desde otro punto de despacho e intentando despachar en el medidor de línea 9D1 diesel, esto con el fin de validar el correcto cierre de la válvula selenoide el mismo no permitió el despacho indicando que está cerrando correctamente, se procedió a desacoplar contador y se instaló contador nuevo se procedió a validar correcto borrado de despacho y prueba del mismo Todo queda operativo. Se le colocó sello al contador por seguridad (053891) numero de serie de medidor: 2501862753. Totalizador de contador anterior: 0886056.3 totalizador de contador nuevo: 0000073.7.

**MATERIALES:**
• METRO VEEDER ROOT PARA MEDIDOR: 1 unidad(es) × $1299.91 = $1299.91
• METRO VEEDER ROOT PARA MEDIDOR: 1 unidad(es) × $1299.91 = $1299.91
• METRO VEEDER ROOT PARA MEDIDOR: 1 unidad(es) × $1299.91 = $1299.91

**Subtotal Materiales:** $3899.73

---

**Estado esperado:** Falla corregida