## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 96912.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Sump tank 1dde Disel tiene agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con la extraccion de agua de contenedor de bomba sumergible del tanque de diesel1, se le dio la limpieza correspondiente. Queda seco y limpio, se extrajeron 30 galones de agua

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida