## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97621.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Reemplazo de universal de 1.5 de diesel maquina 1-2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se retiro universales, se procedió a visitar la estación, se empezó a desacoplar Universal de 1.5 producto diesel máquina 1-2 se acopló la universal nueva de 1.5 escala 40 hierro negro se presurizó la línea y se limpió contenedor queda operativa producto diesel. Se reviso universal de maquina 3-4 la cual se mantenia seca, se revisaron contenedores de bomba de diesel 1 y 2 mantenian hunedad en universales de linea upp, se torquearon y se secaron los contenedores, todo queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida