## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98172.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2EXTRACCION Y LIMPIEZA A CONTENEDOR-9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1EXTRAER AGUA Y LIMPIEZA. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1EXTRAER AGUA Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo extraccion de agua y limpieza de los 2  contenedores (91 y 95) de bomba sumergible , se le realizo la limpieza correspondiente queda totalmente secos y limpios, se realizo extraccion de agua y limpieza en sump 1-2 queda limpio y seco. se extrajeron en total 40 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida