## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA NUEVO SAN JUAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86162.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO La tapa de descarga de combustible 91, no cierra bien porque le falta el sello negro (caucho)-Cuando se hace la descarga de combustible, el combustible lo devuelve a la manguera

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se preparó todo el equipo y se procedió a soplar la ventilacion de 91 por un lapso de 10 minutos de forma alternada, saliendo aire por punto de descarga sin problemas. Todo queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $66.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambio de sello de spill de 91