## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91407.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO respiradero de diesel tapado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a soplar ventilación de diesel con compresor sulivan se le suministró aire a la línea por un lapso de 10 minutos de forma alternada se verificó en el spill saliendo el aire sin problema alguno Todo queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida