## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANAMÁ OIL TERMINALS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33498.0

---

### DIAGNÓSTICO
REALIZAR CORRECCION DE HUMEDAD EN ACCESORIOS-REEMPLAZAR TUBO DE 20 WATTSREEMPLAZAR SELLO DE 3" ACOPLE RAPIDO-REEMPLAZAR VALVULA DEL TANQUE DELTA SUMINISTRA-ROTULAR CONTACTOR Principal, CONTADOR NO BORRA AL MOMENTO DE DESPACHAR

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se reviso el contenedor del surtidor, se le engraso todos los engranaje, se realizó prueba en presencia del cliente y el mismo borraba normalmente, se rótulo contactor principal, se reemplazo sello de 3 pulgada en acople rapido, se corrigió humedad en accesorio del surtidor, se reemplazo cerradura de la tapa de abojo del surtidor, Todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 6 unidad(es) × $1.05 = $6.30
• GRASA: 1 unidad(es) × $2.10 = $2.10

**Subtotal Materiales:** $8.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida