## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97743.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Se realizó el ejercicio de cerrar el tanque 2 de 91, y se observa que se está pasando producto de un tanque a otro, ya que la medida del tanque 2 va en aumento.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con el desacople de check valve horizontal en Tanque 95 2 se procedió con El reemplazo del mismo y se realizó prueba de presurización de línea con tanque 95 número 1 para que cerrara con el check se verificó en el punto del detector de Fuga que no se estaba pasando el producto hacia el tanque 95- 2 Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• CHECK HORIZONTAL DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $29.72 = $29.72
• CHECK HORIZONTAL DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $29.72 = $29.72
• CHECK HORIZONTAL DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $29.72 = $29.72

**Subtotal Materiales:** $89.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida