## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97621.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO revision de contenedores de dispensadores Al momento de la calibración en surtidor 1,2 notamos que en el fondo de contenedores de los dispensadores ay muestra de producto, se consulto con el sr. Víctor Perez e indica que esta en garantía por proyecto.revisión de contenedores de dispensadores surtidor 3y4 Al momento de la calibración en surtidor 3,4 notamos que en el fondo de contenedores de los dispensadores ay muestra de producto, se consulto con el sr. Víctor Perez e indica que esta en garantía por proyecto-revision contenedores de dispensadores en surtidor 5y6 Al momento de la calibración en surtidor 5 y 6 notamos que en el fondo de contenedores de los dispensadores ay muestra de producto, se consulto con el sr. Víctor Perez e indica que esta en garantía por proyecto.-revisión contenedor Diesel t1 Al momento de mantenimiento preventivo se observa que el contenedor tiene muestra de producto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con la verificacion de producto en sump dispenser 1-2 encontrando que la universal estaba liqueando, se desacoplo se le coloco teflon y se torqueo sin embargo siguio liqueando se deja suspendido el producto diesel y se requiere reemplazo de la universal de 1.5, sump 3-4 se desacoplo universal de diesel se le coloco teflon y se torqueo, se seco sump y se presurizo queda operativo, sump 5-6 se realizo revision todo estaba seco sin liqueo, se reviso contenedor de bomba diesel 1 que mantenia producto se reviso instalacion manteniendo una leve sudeo en uno de los closniples se le coloco permatex y se torqueo. Se extrajo el remanente de producto y se debolvio al tanque.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazo de universal de 1.5 de diesel maquina 1-2