## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35806.0

---

### DIAGNÓSTICO
No despacha la 1-2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a revisar el surtidor 1-2 y el mismo había perdido la programación, se procedió a colocar todos los parámetros del surtidor, luego se realizó prueba y queda trabajando normalmente, se le cambió la función 19.13 de 30 se subió a 60 segundo a los surtidores 3,4,5,6

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida