## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77558.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Solicita revision de respiradero de 95. Anoche con la descarga teniendo espacio suficiente ..se lleno el spill y se derramo un poco de combusbles.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a soplar la ventilación de 95 con el compresor Sullivan por un lapso de 10 minutos se le suministró aire a la línea de forma alternada y se verificó en el Speed el cual tiene flujo de aire normal todo operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida