## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108841.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TENEMOS AGUA EN EL MADHOLE DEL PRODUCTO 91, Y EL TANQUE MARCA 1/2 PULGADA DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar prueba de agua en Tanque de 91 el mismo mantenía 1 1/2 de agua, se preparó equipo de succión con bomba de 1" y se procedió a sacar el agua, se midió nuevamente marcando 0 agua, se devuelve remanente de producto y se desecha el agua Todo queda en condiciones seguras. Se procedió a abrir contenedor de bomba sumergible y se realizó extracción de agua oleosa dentro del mismo, se le dio la limpieza correspondiente quedando limpio y seco, se extrajeron 100 gls de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida