## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101507.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TAREAS DE PRUEBA DE PRESION DE LINEA DE COMBUSTIBLE TUBERIAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo prueba de presion a linea de 2" de fibra producto 95 se sometio a 50 psi por un lapso de 1 hora y se monitoreo con 2 reloj, la misma pasa la prueba perfectamente, se encontro anomalia en unos accesorios de 2" los cuales fueron reemplazados para mantener la hermeticidad. Se acoplo las lineas en ambos extremos y se cambio manguera flexible electrica defectuosa, se realizo prueba de despacho y todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• UNION UNIVERSAL DE 2 # 40  N: 1 unidad(es) × $27.50 = $27.50
• NIPLE 2 X 4: 1 unidad(es) × $5.35 = $5.35
• MANGUERA ELECTRICA FLEX 3/4MFX: 1 unidad(es) × $157.50 = $157.50

**Subtotal Materiales:** $190.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida