## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF 2
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58675.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
			1.DISPENSADOR 1-2	se requiere raspar y pintar con anticorrosivo debajo del surtidor #1#2-se requiere realizar limpieza del sump dinpenser #1#2
			2. DISPENSADOR 3-4	realizar extracción y limpieza del sump dispenser #3#4
			3. DISPENSADORES 5-6	Se requieren realizar limpieza de sump dispensar #5#6
			4. DISPENSADORES 7-8	Se requiere realizar extracción y limpieza sumo de#7#8-Se requiere rasquetear y pintar base del surtidor #7#8
			7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	reLizar limpieza de tapa y tank sump de diésel al igual realizar trabajo de cambiar a material selecto ya que se filtra el agua por arriba
			11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	reemplazar sello de tapa opw DELTA SUMINISTRA-se requiere realizar trabajo de limpieza y reemplazar tierra por material selecto ya que se empoza de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó limpieza y extracción de agua en todos los sump dispenser 1-2 3-4 5-6 7-8

1-2 (rasqueteo y pintura con anticorrosivo)
Se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de diesel

5-6: rasqueteo y pintura con anticorrosivo

**MATERIALES:**
• TECLADO WAYNE: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50

**Subtotal Materiales:** $73.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambio de sello en tapa opw de 95