## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EXPRESS WAY
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60378.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		3. DISPENSADORES 5-6	INSTALAR U EN LAS 3 VALVULAS SURT 5-6 DELTA SUMINISTRA
		4. DISPENSADORES 7-8	-INSTALAR U EN LAS 3 VALVULAS SURT 7-8 95/91 DELTA SUMINISTRA-LA TUBERIA DE CABLE BELDEN ERIKSON COUPLING NO ESTA UNIDO-EVALUAR DAÑADO DE LA TUBERIA ROTA Y FUERA DE SU POSICION DEBAJO DEL SURTIDOR
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y LIMPIAR ACCESORIOS DE LA BOMBA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a anclar las tres válvulas de impacto en surtidor 5-6 se perforó el ángulo y se le colocó las u correspondientes
Se anclado dos válvulas de impacto en surtidor 7-8se le colocó la u correspondiente
se realizó extracción de agua en manjol de 91

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $83.18 = $166.36
• KIT DE ORRING ABRACIBOS P/METR: 1 unidad(es) × $177.08 = $177.08

**Subtotal Materiales:** $343.44

---

**Estado esperado:** Falla corregida