## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ARENERA BALBOA, EMBARCADERO LLANO BONITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106729.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO fUGA DE DIESEL/TUBERIA DE COMBUSTIBLE/

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy en coordinación con el cliente se procedió al drenado completo de la linea de 2", se inicio el desacople de la línea. Se confeccionaron las dos roscas del tubo de 2 pulgadas y se acoplaron los accesorios correspondientes se colocó en posición y se torquearon se realizó el pintado de la tubería con sulfato de zinc. Se desacopló universal que estaba liquidando y se procedió a colocar nueva universal se procedió a llenar la línea completa y se verificó fuga todo el sistema queda hermético y reemplazado correctamente.

**MATERIALES:**
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95

**Subtotal Materiales:** $35.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida