## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 80554.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO1.DISPENSADOR 1-2 analizar reparación para barras estabilizadora porcorrosión3. DISPENSADORES 5-6SERECOMIENDA REEMPLAZAR surtidora 5/6 cambiar swivel de diesel de la 5 y la 6 CLIENTE PAGA analizar para su reparación de la barras estabilizadora por corrosión4. DISPENSADORES 7-8
cambio de valvula proporcional de la 91.8 analizar cambio de barra estabilizadora por corrosión DELTA SUMINISTRA5. DISPENSADORES 9-10surtidora 9/10 pintar yee electrica limpieza de sumpdispenser reparar metro de diesel 96. DISPENSADORES 11-12surtidora 11/12 limpieza de sumpdispenser reparar metro de diesel 11,11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1área de tanque extraer agua del sump de la 95.1.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de 95-1 se le realizó la limpieza correspondiente queda limpio y seco, dispensador 9-10 se realizó limpieza de sump y se pintaron Y eléctricas, dispensador 11-12 SE realizó extracción de agua y limpieza de sump. Dispensador 1-2 Se realizó revisión de barras estabilizadoras de todas las maquinas que presentan un alto grado de corrosión se suministraron las respectivas fotos.

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• METRO GILBARCO ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50

**Subtotal Materiales:** $658.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 3. DISPENSADORES 5-6SERECOMIENDA REEMPLAZAR surtidora 5/6 cambiar swivel de diesel de la 5 y la 6 CLIENTE PAGA analizar para su reparación de la barras estabilizadora por corrosión4. DISPENSADORES 7-8
cambio de valvula proporcional de la 91.8 analizar cambio de barra estabilizadora por corrosión DELTA SUMINISTRA5. DISPENSADORES 9-10surtidora 9/10 reparar metro de diesel 96. DISPENSADORES 11-12surtidora reparar metro de diesel 11,12