## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101579.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Los 4 sump tank tiene agua-El tanque Disel 2 tiene agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio con la extraccion de agua en los 4 contenedores de bomba sumergible de los tanques de 91 95 diesel 1 y diesel2, se realizo la limpieza correspondiente quedan limpios y secos. Se midio agua en tanque diesel 2 en presencia del cliente y el mismo no marca agua. Se extrajeron 200 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida