## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ALQUILERES COAMCO (Cerro Viento)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106566.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO PROBLEMAS CON EL FILTRO VELCON

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a retirar materiales en Delta, luego se procedió a retirar accesorios en Master. Se viajó hacia el cliente y se procedió a desacoplar instalación existente de filtro velcon, se empezó presentando todos los accesorios y los dos housing de filtros e10 se procedió a acoplar todos los accesorios y ambos filtros, se presurizó línea y se realizo prueba de despacho y verificación de humedad, todo el sistema se mantiene hermético, se le dio acabado de pintura a todos los accesorios y se le dio limpieza al area, queda el trabajo a satisfacción.

**MATERIALES:**
• FILTRO DE ALTA CAPACIDAD 1"": 2 unidad(es) × $174.73 = $349.46
• NIPLE 1 1/2 X 6: 2 unidad(es) × $5.60 = $11.20
• CODOS DE 1 1/2X90 ESC 80: 4 unidad(es) × $4.53 = $18.12
• NIPLE 1 1/2 X 3: 5 unidad(es) × $2.85 = $14.25
• VALVULA DE BOLA 1 1/2 NIBCO: 4 unidad(es) × $49.95 = $199.80
• BUSHING 1 1/2 X 1  GALV.: 4 unidad(es) × $1.85 = $7.40
• UNION UNIVERSAL 1 1/2""  # 40: 3 unidad(es) × $13.95 = $41.85
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 4 unidad(es) × $2.25 = $9.00
• NIPLE 1 1/2 X 4: 3 unidad(es) × $3.60 = $10.80
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1"": 4 unidad(es) × $0.79 = $3.16
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• ELEMENTOS 1 E-10"": 2 unidad(es) × $39.95 = $79.90

**Subtotal Materiales:** $1233.19

---

**Estado esperado:** Falla corregida