## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35538.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente metro wayne helix para 91 de la 3.4

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a decinstalar el metro defectuoso, se desacoplo la base del metro, luego se realizó limpieza con formula, se acoplo un metro nuevo a la base y se instaló al surtidor, luego se realizó prueba de despacho y se calibro ambas mangas llevandola a cero, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• METRO HELIX 5000 NUEVO: 2 unidad(es) × $826.97 = $1653.94

**Subtotal Materiales:** $1653.94

---

**Estado esperado:** Falla corregida