## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106591.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Fosa de monitoreo del tanque de 95 está marcando producto-Fosa de monitoreo del tanque de diesel está marcando product

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a hablar con el cliente el cual indicó los puntos en los que iba detectado producto. Se realizó la revisión encontrando con que uno de los puntos era un spiel container de un tanque descontinuado que estaba lleno de agua se verificó el otro punto de foso de monitoreo cerca del tanque de 91 marcando producto se realizó la extracción y se verificó que era 3 galones aproximados de sedimento desprendido del tanque mezclado con agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida