## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** EXOLUM
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 99326.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES CALIBRACION DE DOS MEDIDOR DE FLUJO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo verificacion de calibracion de 2 medidores de linea de 1.5" diesel y gasolina 95 con volumetrico de 50 galones, se procedio con la calibracion de ambos equipos y realizo la devolucion de producto al tanque, ambos equipos quedan calibrados y operativos.  Totalizador diesel antes: 585274.6 totalizador diesel despues: 585426.1. TOTALIZADOR GASOLINA 95 ANTES: 113912.5 TOTALIZADOR GASOLINA 95 DESPUES: 113963.3.

**MATERIALES:**
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 2 unidad(es) × $179.29 = $358.58
• O'RING VELCON PARA FILTROS 1 1: 2 unidad(es) × $42.38 = $84.76
• O'RING VELCON PARA FILTROS 1 1: 2 unidad(es) × $42.38 = $84.76

**Subtotal Materiales:** $528.10

---

**Estado esperado:** Falla corregida