## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA NUEVO SAN JUAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108993.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Revisar respiraderos de la estación, destapar si en caso tal hay algo que obstruya dicho respiradero

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a preparar equipo completo de suministro de aire Industrial escalera y manguera de 1", se viaja a la estación y se habló con el cliente para ejecución del trabajo se procedió a montar equipo y manguera y se subió a la parte superior del techo, se identificaron las 3 ventilaciones de los 3 tanques de la estacion, se aisló a área de punto de spill container por seguridad y se procedió a suministrarle aire a las tres líneas de los tres productos por un lapso de 10 minutos de forma alternada se verificó flujo de aire en cada uno de los de los tres productos saliendo sin obstrucción alguna.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida