## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 104161.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO PARA REVISAR Y ARREGLAR EL TANQUE DE RECEPCION DE 95, YA QUE SE LE METE ELA GUA CUANDO LLUVE Y SE TIENE QUE SACAR CON UNA VACIJA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a preparar equipo completo de corte y picado de pavimento compresor industrial y herramientas, Se viajó a la estacion y se hablo con el cliente para ejecutar el trabajo se procedió con el respectivo marcado de area para corte de 1.20x1.20 mts, se procedió con el respectivo corte con cortadora de piso y se procedió con el picado de pavimento se descubrió parte inferior del spill container existente y se procedió a realizar maniobra para para sacar el mismo, este mantenía una adherencia al niple del tanque y presentó gran dificultad para sacarlo hubo que  desacoplar y realizar cortes en varios puntos para sacarlo en pedazo, se procedió a colocar spill container nuevo con su niple y acople rápido con tapa se prepara relleno y se deja listo para vaciado con concreto.

**MATERIALES:**
• SPILL CONTAIMENT 5 GLS OPW: 1 unidad(es) × $976.63 = $976.63
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58

**Subtotal Materiales:** $979.79

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Vaciado de concreto, limpieza de area.