## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA VERDE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36193.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE METRO DE MAXIMA 91 DAÑADO EN EL SURTIDOR 5-6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a decinstalar el metro defectuoso de 91 en surtidor 5-6, se desacoplo la base del metro, se le realizó limpieza con formula, y se acoplo el metro sumistrado por delta a la base, luego se instaló al surtidor, se realizó prueba y el mismo estaba botando por una de las tapa del check, se soltó la tapa y el mismo no tenía sello, se le coloco un sello y se corrigió la fuga, luego se realizó prueba el cual despacho bien en la cara B, cuando se realizó prueba en la cara A no despachaba, se comunicó a mi supervisor, luego se procedió a decinstalar el metro, se desacoplo de la base y se instaló el metro existente, luego se realizó prueba y todo queda  hermético, se calibraron ambas mangas de 91.

**MATERIALES:**
• METRO WAYNE ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50
• METRO WAYNE ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50

**Subtotal Materiales:** $735.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente reemplazar metro