## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA URUGUAY
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109073.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO se solicita el remplazo de la base del surtidor #3 ya que se encuentra en mal estado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
El día de hoy se procedió a hablar con el cliente para ejecución del trabajo se procedió con quitar los puntos de anclaje, se procedió a apagar el surtidor, se soltaron las tres universales de los tres productos y se abrió caja eléctrica Se suspendió la máquina y se procedió a desmontar la base existente parte por partes, se procedió a acoplar la nueva base de surtidor se le colocaron todos sus tornillos y accesorios, se desmonto barra estabilizadora corroida y se reemplazo por barra estabilizadora nueva, se procedio a colocar tapas de surtidor. Se colocaron los universales y parte eléctrica desmontada se procedió a presurizar las tres líneas de los tres productos Se realizaron pruebas quedando todo operativo.

**MATERIALES:**
• BARRAS ESTABILIZADORA  OPW: 1 unidad(es) × $110.47 = $110.47
• BARRAS ESTABILIZADORA  OPW: 1 unidad(es) × $110.47 = $110.47
• BARRAS ESTABILIZADORA  OPW: 1 unidad(es) × $110.47 = $110.47

**Subtotal Materiales:** $331.41

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Colocación de faldas del surtidor, falta que delta las suministre pintadas de azul.