## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 48376.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE recorte de bomba sumergible e instalación de strainer para tener reserva en 6 pulgadas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a sacar la bomba se midió reserva presentando media pulgada, se desacoplo kit eléctrico, se desacoplaron niple y coplin añadidos anteriormente , se hicirron los respectivos cortes a la tubería se le instalo el filtro en la parte inferior del filtro se le cambiaron los conductores eléctricos, y se dejo succión a 6 pulgadas de reserva, se hicieron pruebas de despacho después de complementar el trabajo se corrigió una filtracion de combustible que había en la caja electrica de la bomba, se hicieron cambios de capacitadores entre bombas ya que no había buen funcionamiento de los mismos todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54
• STRAINER REPUESTO DE BOMBA GAS: 1 unidad(es) × $5.20 = $5.20

**Subtotal Materiales:** $16.74

---

**Estado esperado:** Falla corregida