## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SUCASA PUERTO CAIMITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31401.0

---

### DIAGNÓSTICO
AREA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DESPACHO MEDIDORES DE FLUJO MEDIDOR DE FLUJO DE 1.5 H.P. DIESEL DE AUTOCONTENDIDO N.1ANOTAR LECTURA DEL TOTALIZADOR VEEDER ROOTS LOCALIZADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MEDIDORLOS DIGITOS DEL MEDIDOR SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO?GIRE LA PERILLA DEL MEDIDOR Y VERIFIQUE SI EL EQUIPO LLEGA A CERO COMPLETAMENTE PARA INICIAR UN NUEVO CONTEOPROCEDA A LUBRICAR LA PARTE INTERNA DEL MEDIDOR VEEDER ROOTS, ABRALO Y COLOQUE GRASA MULTIUSO SOBRE SUS ENGRANAJES Y DEMAS ACCESORIOS MECANICOSPROCEDA A LIMPIAR EL STRAINER INTERNO DEL MEDIDOR, ANOTE COMO SE ENCUENTRA EL MISMOVERIFIQUE EL MECANISMO DEL ELIMINADOR DE AIRE COMPRUEBE SU FUNCIONAMIENTO. UNA DE LAS SALIDAS DEBE ESTAR ABIERTA.VERIFIQUE QUE NO TIENE FUGA DE COMBUSTIBLE EN EL MEDIDOR.ANOTE CUALQUIER COMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se reviso el medidor de línea, se giro la perilla y el equipo no paraba en cero, se decinstalo el medidor, luego se destapó la parte del engranaje y se le realizó la limpieza en la parte de adentro del medidor, se revisaron los números y todos están 3n perfecto estado, luego se le coloco grasa a todos los engranaje, se volvió a instalar el medidor y se realizó prueba y el mismo esta parando en cero, se reviso pistola, carrete, swivel y accesorios del medidor uno hay humedad alguna, lectura de totalizador 78230.3, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• GRASA: 1 unidad(es) × $2.10 = $2.10
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 1 unidad(es) × $150.39 = $150.39

**Subtotal Materiales:** $152.49

---

**Estado esperado:** Falla corregida