## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AVENIDA B (PANAZONE)
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94244.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO INSTALACIONESSumpdispenser de surtidor 1-2 requiere limpieza2. DISPENSADOR 3-4Sumpdispenser de surtidor 3-4 requiere limpieza3. DISPENSADORES 5-6 4. DISPENSADORES 7-8Sumpdispenser de surtidor 7-8 requiere limpieza7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Extracción de agua y limpieza de sumptank de diésel 11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Extracción de agua en sumptank 95#112. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2Pintar accesorios de bomba con pintura anticorrosiva y extracción de agua en sumptank de 95#2ELECTRICOSSe requiere cambiar cobertor de acrílico por uno de metal

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump 1-2: se realizo limpieza, sump 3-4 se realizo limpieza, sump 7-8 se realizo limpieza, TK DIESEL: se realizo extraccion de agua y limpieza, TK DE 95-1: se realizo extraccion de agua, TK 95-2: se realizo extraccion de agua y se realizo limpieza y se pintaron accesorios con anticorrosivo, se reemplazo cobertor de acrilico por uno de acero inoxidable.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $185.10

---

**Estado esperado:** Falla corregida