## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36377.0

---

### DIAGNÓSTICO
1. DISPENSADORES 1-2LIMPIAR SUMP DISPENSER-REPARAR METRO DIESEL NO. DELTA SUMINISTRA KIT-PINTAR ACCESORIOIS DEBAJO DEL SURTDISPENSADOR 3-4PINTAR ACCESORIOS DEBAJO DEL SURT-LIJAR LA YEE Y PINTARLAS-LIMPIEZA DEL SUMP2. DISPENSADORES 5-6REEMPLAZAR FORRO DIESEL NO. 5 Y FORRO NO. 6 91 DELTA SUMINISTRA-CORREGIR HUMEDAD NIPLE 91 Y EN LA REDUCCION BUSHING DIESEL-EXTRAER AGUA DEL SUMP DISPENSER7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1EXTRACCION Y LIMPIEZA-PINTAR ARO DEL MANHOLE DEL CALLE9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1PINTAR ARO DEL MANHOLE CALLE DE 91-LIMPIEZA DEL SUMP11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1PINTURA ARO DE MANHOLE DE CALLE Y LIMPIEZACAMBIAR SPILL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desmontar el metro de diésel en surtidor 2, se desacoplaron todas las tapas, se realizó limpieza con formula, luego se le reemplazaron todos los sellos y se acoplaron nuevamente las tapas al metro, se instaló el metro al surtidor, se realizó prueba y se verifico la calibración del mismo, se realizó extracción de agua en los contenedores de bombas sumergibles, se rasparon los aros de calle, se realizó limpieza y se pintaron los accesorios y aros con pintura anticorrosiva roja, se realizó limpieza en sumps dispenser 1-2 y 3-4, se realizó extracción y limpieza en sumps dispenser 5-6, se reemplazaron los forros de 91 y diésel en surtidor 5 y 5, se pintaron los accesorios accesorios debajo de los surtidores 1,2,3,4,5,6. Se desacoplaron los accesorios de 91 y diésel en surtidor 5-6, se realizó limpieza, se le coloco permatex y teflon y se volvieron a acoplar, se realizó prueba y quedan herméticos,

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $49.71 = $99.42
• FORROS PARA PISTOLA DE 1"": 2 unidad(es) × $14.18 = $28.36

**Subtotal Materiales:** $127.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida