## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUPO MI BUS LOS PUEBLOS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55477.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 	Buen día, Para solicitar una revisión ya que he notado que variaciones en medidas del tanque numero 2 el mismo a aumenta su volumen cada día , por ejemplo: Día 09 de Abril : 14927 galones Día 10 de Abril : 14951 galones Día 11 de Abril : 14985 galones Día 12 de Abri : 15017 galones Solicito una revisión del sistema de gases o de la boya de combustible para descartar cualquier anomalía. Sin mas por el momento, Saludos cordiales.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió con la revisión de los check valves horizontales y check de la bomba, determinando que al momento que la bomba del tk 2 arranca el check del tk 1 deja pasar el combustible, se revisó el check del tk 2 y está funcionando correctamente, se realizó cambio de los 2 check de bomba sumergible. se le hizo de conocimiento al cliente.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida