## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81437.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO SE SOLICITA REVICION PROFUNDA DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTIBLE , PARA DESCARTAR FILTRACION DE AGUA YA QUE POR DONDE SE HACE LA VERIFICACION DIARA NO MARCA TANQUE DE 95 OCT.-TK 91 OCT. Y DIESEL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó trabajo extenso en los 3 tanques para verificacion de agua en el lado de medición y por el lado de la bomba sumergible, se sacaron las 3 bombas y se midió agua marcando 0 pulgadas en diesel 1 pulgada en 91 y 0 pulgadas en 95 se sacó la pulgada de 91 y se tomaron muestras de los 3 productos en lado de bomba spill y pistola, adicional nos percatamos que el empaque de diesel requería cambio, se realizó el mismo. Tk diesel 5 pulgadas de reserva tk de 91 6pulgadas de reserva tk 95 6 1/2 reserva

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $46.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida