## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES DON PIPO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108687.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Tuberia del respiradero 95 esta tapada.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a hablar con el cliente para ejecución del trabajo, se procedió a preparar equipo de suministro de aire industrial y escalera de extensión, se identificó línea de ventilación del tanque de 95 y spill del mismo se procedió a suministrarle aire a la línea por un lapso de 10 minutos de forma alternada se verificó flujo de aire en punto del spill container saliendo sin problema alguno queda la línea ventilada y en condiciones seguras de despacho.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida