## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAGO EMPERADOR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63046.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Se solicita inspección del tanque de Diésel ya que el mismo mantiene filtración en los compartimientos de recuperación de vapores y descarga.
Extracción de agua en contenedor de diesel 
Pintar ARO de calle tk diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de diesel se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente seco y limpio el contenedor se mantiene hermético no presenta entrada de agua y está permeando correctamente. se procedió a pintar aro de calle de contenedor de diesel 
se realizó revisión en spill de descarga y recuperadores de vapores ambos mantienen sus sellos en buen estado al igual que el spill de medición

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida