## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 108895.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE TRABAJO SACAR LA BOMBA Y OTROS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el tanque de 91 Se sacó la bomba para hacerle los cortes correspondientes ya que se le iba a instalar un motor mucho más largo y requería esos cambios también se logró sacar Aproximadamente 50 galones para monitorear el fondo del tanque ya que se sentía algo de sedimento pero esa no es la solución es un paliativo por lo tanto de requerir hacer una limpieza total hay que programar un lavado de tanque abriendo la escotilla principal que es el manejol Redondo que está donde está la bomba sumergible al terminar la adecuación de la bomba se procedió a hacer el despacho correspondiente dejando el equipo trabajando normal.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida