## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 62069.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE EXTRACCION DE AGUA EN TK DE 95#2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y se le realizo limpieza correspondiente a contenedor de 95#2

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $37.77 = $75.54

**Subtotal Materiales:** $75.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Extraer agua en tk de 95#1