## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO LAJAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33510.0

---

### DIAGNÓSTICO
1. DISPENSADORES 1-2CORREGIR HUMEDAD EN EL COUPLING 1.5 DIESEL Y 91 DEBAJO DEL SURTDISPENSADOR 3-4CORREGIR HUMEDAD EN LOS ACCESORIOS DE 91 DEBAJO DEL SURTIDOR-LIMPIEZA DEL SUMP CONTENEDOR-2. DISPENSADORES 5-6CORREGIR HUMEDDAD EN LA UNIVERSAL DIESEL Y 91 NO. 6-LIMPIEZA DEL SUMP CONTENEDOR-7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1CORREGIR HUMEDAD ENTRE LA LLAVE DE PASO 1.5 DENTRO DEL CONTENEDOR

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar la universal de 91 y debajo de la válvula de impacto de diésel en surtidor 1-2, se le realizó  limpieza y se le coloco permatex y teflon y se volvió acoplar, se desacoplo universal en surtidor 3-4 se le realizó limpieza, se le coloco permatex y teflon y se volvió acoplar, se desacoplo las universales de 91 y diésel en surtidor 5-6, se le realizó la limpieza y se volvieron a acoplar, se realizó prueba en todas las correcciones y todo queda hermético, se realizó limpieza en el sumps dispenser 3-4 y 5-6, se desacoplo los accesorios en la bomba de diésel, se realizó limpieza al niple donde humedecida, se le coloco permatex y teflon y se volvió a instalar todo tal como estaba, se realizó prueba y queda hermético, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida