## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 29234.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente remplazar metro de 91 cara 1y2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar todas la fundas de la cara B y una funda de la cara A, luego se desacoplo el metro defectuoso, se desacoplo la base del metro y se realizó limpieza con formula, se instaló el metro nuevo y se instaló al surtidor, se instalaron todas las fundas del surtidor, se realizó prueba y se calibro el metro llevandolo a cero en ambas cara, todo queda trabajando normalmente. Metro reemplazado modelo, 009-048015 serial. 002128. Metro instalado. Modelo. 48015 serial. 25521

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.84 = $1.68

**Subtotal Materiales:** $1.68

---

**Estado esperado:** Falla corregida