## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** INMOBILIARIA CIELO AZUL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 85873.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Revisión Bomba de Patio PDN - POST Instalación de Tubería Aérea (Despacho)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó desacople de universal y codo en el área de la bomba por pequeña fuga de combustible, se le colocó permatex y teflon y se volvió a ajustar, se presurizo la línea, se coloco calcomania de parada de emergencia. Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 10 unidad(es) × $97.65 = $976.50
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $978.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida