## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105124.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO SE SOLICITA LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUMP TANK PRODUCTO 95#1 YA QUE MANTIENE AGUA-SE SOLICITA LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUMP TANK PRODUCTO 91 YA QUE MANTIENE AGUA .

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se preparo equipo complero de succion y totem y se viajo a la estacion. Se realizó extracción de agua y limpieza de los contenedores de bomba sumergible de los tanques de 91 95 1 y diesel se le dio la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y secos. se extrajeron en total 60 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida