## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PEARL ISLAND
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 99587.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo mantenimiento preventivo en toda la instalacion, los tanques aereos y enconfrado, se revisaron las bombas sumergibles, carretes, medidores de linea, linea de llenado remoto y abastecimiento, bombas de trasiego. Se realizo cambio de filtros en las 3 casetas, se realizo flosheo de linea luego de cambio, se extrajo bomba sumergible de tk 2 de diesel y se le cambio el cartucho por uno de 4hp. Se realizo revision de sistema con el electrico, se trabajo en las valvulas selenoides y contactores de bomba sumergible, se verifico funcionamiento de cada bomba. Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• ELEMENTO EHS10: 7 unidad(es) × $37.95 = $265.65
• ELEMENTO EHS10: 7 unidad(es) × $37.95 = $265.65
• ELEMENTO EHS10: 7 unidad(es) × $37.95 = $265.65

**Subtotal Materiales:** $796.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida