## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60281.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		1,. MEDIDOR DE GASOLINA	CAMBIAR Manguera de 1x120 de gasolina DELTA SUMINISTRA
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	EXTRAER AGUA DEL MANHOL
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	SE RECOMIENDA REEMPLAZAR TAPA DEL SPILL DE 95 MARCA ZEPPINI DELTA SUMINISTRA-LIMPIEZA Y EXTRACCION Y PINTAR ARO DEL MANHOL-REEMPLAZAR CONECTOR DE LA BOMBA FE PETRO DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
1. Se desacoplo manguera existente de carrete de gasolina y se realizo el cambio de manguera 1x120 pies de largo en muelle L-J Se flosheo la línea para llenar la manguera instalada y se le realizó la prueba correspondiente.
Se extrajeron 30 galones de agua en manjol de diésel y se le dio limpieza correspondiente 
Se procedió a la extracción de agua y limpieza en contenedor de 95 se le dio su mantenimiento correspondiente 
Se desacoplo puente eléctrico de bomba fepetro para su respectivo cambio ya que estaba presentando problemas.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazar tapa de spill ZEPPINI en tk de 95