## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS CACIQUES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 38342.0

---

### DIAGNÓSTICO
Realizar prueba de presión en línea de 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a colocar en linea de 91 en el surtidor #3#4 ella cual se realizó prueba de presión de la bomba arrancada en 32 psi y quedando de reposo en 22 PSI en la cual se dejó en un lazo de 40 minutos manteniendose estable en la cual el check de bomba sumergible está funcionando correctamente . Se verificó surtidores y no ai ninguna humedad .

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida