## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98662.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Tubería de ventilación tanque # 1 de 95 está tapada, cuando se descarga el cisterna demora mucho la descarga ya que el producto no baja con facilidad.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a preparar equipo completo compresor y escalera y se viajo a la estacion, se identifico ventilacion de 95-1 y se le suministro aire por un lapso de 10 minutos de forma alternada, se verifico flujo de aire fluido en punto de spill y se le notifico al cliente.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida