## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56853.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
EXTRAER AGUA EN SURT.3-4
TK DIÉSEL: EXTRAER AGUA Y REEMPLAZAR LLAVE DE PASO DE 2”
EXTRAER AGUA Y PINTAR REGISTRO TK 95#1
EXTRAER AGUA TK Y PINTAR REGISTRO 95#2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
se procedió a extraer agua en sump de 3-4 y se limpió.
Se realizó extracción de agua en manjol de 95# 1 y #2
Se realizó extracción de agua en manjol de diésel y se procedió con el desacóple de accesorios para cambiar llave de paso, se instaló y se llenó la línea todo queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $49.71 = $99.42

**Subtotal Materiales:** $99.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida