## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36014.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 2  pistola de 91 con automático dañado, swivel de 91 surtidor 3 se traba

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a reemplazar la pistola de 91 del surtidor 2, se reemplazo swivel de 91 surtidor 3, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida