## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LAS MARGARITAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99513.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO DISPENSADOR 1-2Se requiere pintar con anticorrosivo Y eléctrica -Contenedor de surtidor 1-2 requiere limpiezaDISPENSADOR 3-4 {Se requiere raspar y pintar base de surtidor 3-4-Se requiere pintar Y eléctrica del surtidor 3-4DISPENSADOR 7/8Contenedor de surtidor 7-8 requiere limpiezaTANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL-1Tank sump diésel requiere extracción de agua y limpieza Aro calle requiere raspar y pintar con anticorrosivo-Accesorios de Tank sump diésel requerir pintar con anticorrosivoTANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 91Tank sump 91 requiere extracción de agua oleosa y limpieza Aro calle requiere raspar y pintar con anticorrosivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1-2 se pintaron Y electricas y accesorios con anticorrosivo, se realizo limpieza, surtidor 3-4 se rasqueteo y pinto base de surtidor y se pintaron Y electricas, surtidor 7-8 se realizo limpieza de sump dispenser, TK DIESEL: se realizo extraccion de agua y limpieza, se pinto aro de calle con anticorrosivo, TK 91: Se realizo extraccion de agua y limpieza, se pinto aro de calle con anticorrosivo.

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• SWIVEL DE 3/4 X 90: 2 unidad(es) × $24.47 = $48.94
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• FORROS OPW: 1 unidad(es) × $9.40 = $9.40
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 1 unidad(es) × $40.69 = $40.69

**Subtotal Materiales:** $186.88

---

**Estado esperado:** Falla corregida