## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 49215.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Manguera de agua en la cara 4 esta rota-Agua en el tanque de Diesel #1-Agua en tanque de 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar manguera de agua en la cara 4 
Se midió y presenta 0 agua el tanque de 91 
El tanque de diésel se midió y presentaba media pulgada se analizo y la entrada de agua era por el niple del spill de llenado, se sacó se le coloco teflon y permatex se apretó y se limpio se extrajo la media pulgada y queda en 0.

**MATERIALES:**
• MANGUERA ESPIRAL DE 5/8 X 1/4: 1 unidad(es) × $29.30 = $29.30

**Subtotal Materiales:** $29.30

---

**Estado esperado:** Falla corregida