## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 110048.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE El tanque 2 de 95 octanos tiene agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a visitar al cliente con equipo completo de succión se procedió con la medición de agua en tanque de 95 2 el mismo mantenía 1 1/2 de agua se procedió con la extracción correspondiente quedando en 0 agua se procedió a abrir contenedor de bomba el mismo mantenía agua, se realizó la extracción correspondiente y se le dio la limpieza queda totalmente limpio se lograron extraer en total 80 galones de agua

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida