## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32609.0

---

### DIAGNÓSTICO
Problema con la 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a soltar las universales, se desconecto la parte eléctrica del surtidor, luego se desmontó el surtidor, se cortó la tubería aep, luego se abellano la tubería y se instaló un adapter nuevo, se desacoplaron los codos, se le coloco permatex y teflon y se corrigió humedad, luego se coloco el surtidor en su lugar, se instaló la parte eléctrica y se acoplaron las universales, se realizó prueba y todo queda hermético, se le coloco coumpond a las yee eléctricas ya que no tenían, todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 2 unidad(es) × $1.58 = $3.16

**Subtotal Materiales:** $3.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida