## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58879.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO fuga de combustible en manguera flexible tk 95#1

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a extraer agua con producto en el contenedor luego se desacoplaron manguera flexible y llave de paso en el contenedor de bomba, se instalaron manguera flexible de 24” y llave de paso de 1 1/2 y se flosheo la línea, se realizaron pruebas y todo queda operativo.
Se extrajo agua de contenedor de 95#2

**MATERIALES:**
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $7.51 = $7.51

**Subtotal Materiales:** $7.51

---

**Estado esperado:** Falla corregida