## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33520.0

---

### DIAGNÓSTICO
EXTRACCION AGUA-CAMBIAR CLOSSE NILE 91 1-2 DELTA SUMINISTRA-LIMPIAR TUBERIAS HIDRAULICAS-SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FORRO Y SWIVEL DIESEL 2 -FORRO DE 91 Y 95 2 -CAMBIAR MANGUERA COMB 95 2-CAMBIAR LLAVE DE PASO COLUMNA 1-2CLIENTE PAGA-SE RECOMIENDA QUE CAMBIEN LATERAL DEL SURTIDOR HELIX-LIMPIEZA DEL SUMP-LIMPIEZA HIDRAULICO-SE RECOMIEN DA REEMPALZAR SWIVEL 3 95-CAMBIO DE FORRO 1" DIESEL -95-95 NO.4 CLIENTE PAGALIMPIEZA DEL ARO Y `PINTURASE RECOMIENDA CAMBIAR TAPA QUE NO EMBONA-LIMPIEZA DEL ARO Y `PINTURAEXTRACCION AGUA PINTURA DEL ARO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a realizar limpieza en los contenedores de bombas de 91, 95, diésel, luego se raspar on los aros de calle y se pintaron los accesorios de las bombas y aros de los 3 contenedores, se realizó limpieza en los sumps dispenser 1,2 y 3,4 se cepillaron las barras estabilizadoras y partes idraulicas de los surtidores, luego se pintaron con pintura anticorrosiva roja

**MATERIALES:**
• PINTURA: 1 unidad(es) × $41.48 = $41.48

**Subtotal Materiales:** $41.48

---

**Estado esperado:** Falla corregida