## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 80552.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO1.DISPENSADOR 1-2SE RECOMIENDA Remplazar swivel de 91 en la carac1 cambiar swivel de 95 cara 2 CLIENTE PAGA Remplazar las voces del surtidor 1y2 urgente2. DISPENSADOR 3-4SE RECOMIENDA Cambiar swivel de diésel cara 3y4 cambiar foros de diésel cara 4 y voces del surtidor 3y4CLIENTE PAGA3. DISPENSADORES 5-6SE RECOMIENDA Cambiar foros de diésel de la cara 5 de diésel y cambiar voces del surtidor 5y6 CLIENTE PAGA7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1Extraer agua y limpieza9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1Extraer agua y limpieza11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1Extraer agua y limpieza

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de diesel 1 se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y seco,Se realizó extracción de agua en contenedor de diesel 2 se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y seco, Se realizó extracción de agua en contenedor de 91 se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y seco, Se realizó extracción de agua en contenedor de 95 se le realizó la limpieza correspondiente queda totalmente limpio y seco. Nota : el contenedor de diesel mantiene 3 tuercas de la tapa opw, las otras 3 tapas de los otros contenedores les hacen faltas las tuercas.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 1.DISPENSADOR 1-2	SE RECOMIENDA Remplazar swivel de 91 en la carac1 cambiar swivel de 95 cara 2 CLIENTE PAGA Remplazar las voces del surtidor 1y2 urgente
2. DISPENSADOR 3-4	SE RECOMIENDA Cambiar swivel de diésel cara 3y4 cambiar foros de diésel cara 4 y voces del surtidor 3y4CLIENTE PAGA
3. DISPENSADORES 5-6	SE RECOMIENDA Cambiar foros de diésel de la cara 5 de diésel y cambiar voces del surtidor 5y6 CLIENTE PAGA