## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32389.0

---

### DIAGNÓSTICO
Diesel hoy en la mañana al iniciar las ventas no salía luego de un rato empezó a despachar pero muy lento y después de casi media hora de venta empezó a despachar de manera correcta

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a instalarle un manómetro a la línea de diésel, se realizó prueba de presión con bomba encendida y apagada, y la presión se mantiene, se dejó en prueba por unos 20 minutos y la presión se mantiene en 27 psi

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida