## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110434.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO TANQUE DE 95 OCTINSTALAR DROP TUBE EN TANQUE DE GASOLINA 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a llegar a la estación se midió diámetro de tanque y altura total hasta la adapter de bronce, se procedió a cortar el drop tube con 6" de separacion del fondo, se le realizó corte en 45 grados en la parte inferior del tubo, se ranuro el tubo a lo largo del recorrido. Todo queda operativo.

**MATERIALES:**
• DROPE TUBE 4 X 17: 1 unidad(es) × $221.78 = $221.78
• DROPE TUBE 4 X 17: 1 unidad(es) × $221.78 = $221.78
• DROPE TUBE 4 X 17: 1 unidad(es) × $221.78 = $221.78

**Subtotal Materiales:** $665.34

---

**Estado esperado:** Falla corregida