## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105529.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO SE ESTÁ USANDO EL TANQUE 2 (PERO TIENE 2 PULGADAS DE AGUA,) Y SOLO ES DE 3000 GALONES, AYER VINIERON A VERLO , Y QUEDÓ BIEN, PERO A LAS 6PM VOLVIÓ A DESPACHAR LENTO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó medición de agua en tanques marcando 2 pulgadas y media de agua se armó el equipo de succión y se realizó la respectiva extracción se volvió a medir marcando 0 agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Revision de despacho lento.