## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92653.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 
DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 1-2EXTRACCION AGUA TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL EXTRACCION AGUA TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 91 EXTRACCION AGUA TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 N.1 EXTRACCION AGUA TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 N.2 EXTRACCION AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar extracción de agua en contenedores de bomba sumergible de los tanques de diesel 1 y 2, 95 1y2 y 91. Se le dio la limpieza correspondiente queda totalmente limpios y secos, sump dispenser 1-2 se mantenia seco. Se extrajeron 500 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida