## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 39082.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a revisar surtidores #1#2#3#4#5#6#7#8 dispensadores y accesorios ,tank sump de bomba sumergible  y cuarto eléctrico también se hizo prueba de botón de emergencia funciona perfectamente.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida