## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 54141.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Revisión de las lineas del diesel en ambos tanques, cuando se hace el cambio de tanques no sale el producto o aveces demora en salir TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL N.1 DE 10K GLS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar las diferentes pruebas en líneas y bombas sumergibles de ambos tanques de Diesel dando como resultado tanto las líneas como las bombas sumergibles dan valores dentro del rango adecuado y no presenta ninguna anomalía aparente tanque de 10,000 galones mantiene una presión con bomba trabajando de 36 PCI y mantiene la misma presión al estar en reposo se cambió el selector hacia el tanque de 4000 galones y se realizaron las mismas pruebas dando como resultado que el tanque de 4000 mantiene una presión de 35 PSI trabajando y en descanso también de 35 PSI esto quiere decir que tanto las líneas como la bomba sumergible no presentan caída de presión aparentes.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida