## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75283.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
		1.DISPENSADOR 1-2	PINTAR Y RASPAR ACCESORIOS DEBAJO DEL SURT
		2. DISPENSADOR 3-4	SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE MANGUERA COMB 3 95 Y PISTOLA 95 CLIENTE PAGA-EXTRACCION AGUA
		3. DISPENSADORES 5-6	SE RECOMIENDA REEMPLAZO DE FORRO 3 PROD 5 -PISTOLA 5 95 -FORRO 6 91 CLIENTE PAGA-EXTRACCION AGUA DISPENSER
		4. DISPENSADORES 7-8	SE RECOMIENDA CAMBIAR FORRO 91 Y 95 Y PISTOLA 7-8 95-91 CLIENTE PAGA-EXTRACCION AGUA-PINTAR ACCESORIOS MINIUN ROJO
		5. DISPENSADORES 9-10	SE RECOMIEN D AREEMPLAZRA FORRO 10 DIESEL
		6. DISPENSADORES 11-12	SE RECOMIEN DA CAMBIAR FORRO 95 Y 91 SURT 11 Y 12 CLIENTE PAGA-EXTRACCION AGUA
		12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2	EXTRACCION AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 1-2 se pintaron accesorios debajo del surtidor y se extrajo agua, dispensador 3-4 se realizó extracción de agua, dispensador 5-6 se realizó extracción de agua, dispensador 7-8 se realizó extracción de agua y se pintaron accesorios con Herminio rojo, dispensador 11-12 se realizó extracción de agua , se realizó extracción de agua en contenedor de bomba sumergible tk 95 se le dio la limpieza correspondiente y se pintaron los accesorios galvanizados

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida