## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98316.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Tanque de 91 está lento. Después de cambiar la pieza del tanque

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo revision de contenedor de bomba sumergible 91-2 el cual presentaba un goteo, se procedio con la correccion del mismo y se volvio a presurizar linea, se levanto presion y se realizo prueba de despacho quedando esta operativa. Al igual se presurizo bomba de tk 91-1 y se mantiene optima.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda en monitoreo