## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOLIVAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92652.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 1-2 ALTO FLUJOEXTRACCION DE AGUA Y LIMPIEZADISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 3-4LIMPIEZA Y EXTRACIONDISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 5-6EXTRACCION Y LIMPIEZATANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL {EXTRACCION DE AGUA-PINTURA DE ACCESORIOSTANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 91EXTRACCION DE AGUA-PINTURA DSE ACCESORIOSTANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95EXTRACCION DE AGUA-PINTURA DSE ACCESORIOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y limpieza de los contenedores de bomba sumergible de 95 91 y diesel, se le dio la limpieza correspondiente y se pintaron accesorios galvanizados.queda totalmente limpios y secos. Se realizó extracción de agua y limpieza del sump dispenser 1-2, sump dispenser 3-4 y 5-6 se mantenían secos.

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $66.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida