## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 96158.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 2. DISPENSADOR 3-4SE REQUIERE PINTAR NIPLE 3-47. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1EXTRACCION AGUA OLEOSAS8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2EXTRACCION AGUA OLEOSAS9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1EXTRACCION DE AGUA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1EXTRACCION AGUA OLEOSAS12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2EXTRACCION AGUA OLEOSAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 3-4: se pintaron niples y accesorios, TK DIESEL1: se realizo extraccion de agua y limpieza,TK DIESEL 2: se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 91: se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 95-1: se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 95-2: se realizo extraccion de agua y limpieza. Se extrajeron 250 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida