## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ARENERA BALBOA, EMBARCADERO LLANO BONITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64015.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
64015	5-Sep	ARENERA BALBOA
		TUBERIAS DE LLENADO REMOTO	LOS ACOPLES RAPIDOS DE LA TUBERIA ESTAN EN BUEN ESTADO?
Respuesta: el acople del tanque 1 requiere cambio los acoples rápidos en los tanques 2 y 3  están en buen estado

		TUBERIAS DE LLENADO REMOTO	SE CUENTA CON TINITA DE LLENADO REMOTO
Respuesta: La tuberia de llenado remoto del tanque 1 tiene su repectiva tina los tanques 2 y 3 no tiene tina de goteo, se encuentran dentro de la noria principal 
		TUBERIAS DE LLENADO REMOTO	ESTA LA TUBERIA PINTADA ADECUADAMENTE?
Respuesta: 3. La tuberia de 3” pulg estan pintadas de gris sin embargo es necesario retocarla con pintura anticorrosiva 
		TUBERIAS DE LLENADO REMOTO	VERIFICAR ESTADO DE LOS ACCESORIOS (VALVULAS, CHECK VALVE)
Respuesta: se verificaron las válvulas de bola y los checkvalves todos están en buen estado (requieren mantenimiento con pintura anticorrosiva)
		TUBERIAS DE LLENADO REMOTO	OBSERVA EN LA TUBERIA ALGUN INDICIO DE FUGAS
Respuesta: las 3 tuberías de llenado remoto de los 3 tanques no presentan ningún indicio de fuga.
		TOMA DE MEDICION	OBSERVAR LA TOMA DE MEDICION TIENE LOS ACCESORIOS EN BUEN ESTADO?
Respuesta: los accesorios en los puntos de medición de los 3 tanques están en buen estado
		TUBERIAS DE SUMINISTRO	VERIFICAR ESTADO DE LA TUBERIA DE SUMINISTRO (PINTURA Y FUGAS)
Respuesta: se verificaron tuberías de suministro en los 3 tanques, requieren mantenimiento con pintura anticorrosiva y corregir humedad en algunos puntos.

		TUBERIAS DE SUMINISTRO	VERIFICAR SUMP DE TRANSICION, SACAR EL AGUA EN CASO DE TENER CONTENIDO, REALIZAR LIMPIEZA DEL MISMO. VERIFICAR SI EXISTEN FUGAS VISIBLES.
Respuesta: se verificaron los acoples en los sump de transición están en perfecto estado y no presentan fuga visible 
		TUBERIAS DE SUMINISTRO	LA TUBERIA DEL TANQUE AL DISPENSADOR SOTERRADA PRESENTA ALGUNA FUGA VISIBLE?
Respuesta: no presenta fuga visible.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida