## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84551.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl tanque de 95 está midiendo 1 pulgada de agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó medición de tk de 95 que mantenía 1" de agua, se preparó equipo y se extrajo el agua, se midió junto con el cliente quedando 0 agua. Todo queda en condiciones seguras

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida