## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PEDREGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109016.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Realizar manjoles del tanque de 91 de combustible que presenta agua.--Realizar manjoles del tanque de 95 de combustible que presenta agua-Realizar manjoles del tanque 2 de 95 de combustible que presenta agua.-Realizar manjoles del tanque de diésel de combustible que presenta agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a preparar equipo completo de succión, bomba neumática 1", tótem y equipo de limpieza, Se viajó a la estación y se habló con el cliente para ejecución del trabajo, se procedió con la apertura de los contenedores de bomba sumergible de los tanques de 91, 95-1 95-2 y diesel, se procedió a realizar la extracción de agua correspondiente en todos los contenedores y se le realizó la limpieza correspondiente, quedan totalmente limpios y secos se lograron extraer en total 250 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida