## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** BRISAS DEL GOLF ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 49892.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión completa de equipo completo, se reviso bomba sumergible, capacitador puente eléctrico, se reviso estado del medidor de línea, del filtro velcom se realizo cambio de elemento, se revisaron carretes, estado del llenado remoto , noria, se realizó revisión de todo el panel eléctrico.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida