## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS CUMBRES
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 96174.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2EXTRACCION DE AGUA2. DISPENSADOR 3-4EXTRACCION AGUA3. DISPENSADORES 5-6EXTRACCION AGUA
TANQUE DIESEL1 TAPA DE 4"

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizo extraccion de agua y limpieza de los sump dispenser 1-2 3-4 5-6, se procedio a cambiar tapa de 4 de tanque de diesel 1.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50

**Subtotal Materiales:** $79.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida