## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37786.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanque de 91 con agua aproximadamente 1/4  de pulgada y tanque de 95 le Marca menos de un  1/8 de pulgada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a sustraer el agua del tanque de gasolinas 95 y 91 , en el tanque de 95 no se encontró agua , se procedió a pasar Pal tanque de 91 en el cual si se encontró 1/4 de pulgada , se extrajo 4 galones agua .también se procede a sacar muestra de fondo de tanque para revisión.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida