## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108665.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Hay agua en el tanque de combustible de 91 octanos. 1.75 pulgadas.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a hablar con el cliente para la ejecución del trabajo, se procedió a medir nivel de agua en tanque de 91 y el mismo indicaba que mantenía 2" de agua se procedió a montar equipo de succión con bomba de 1 pulgada ese procedió con extracción del agua se midió nuevamente quedando en 0 agua. se devuelve Remanente de producto y se desecha el agua todo quedó en condiciones seguras.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95

**Subtotal Materiales:** $585.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida