## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98189.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 3. DISPENSADORES 5-6EXTRAER AGUA Y LIMPIEZA7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1EXTRAER AGUA Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump dispenser 5-6: se realizo extraccion de agua con residuo de producto, se verifico instalacion y se prsurizaron ambas mangas para verificacion no hay fuga de producto. TK DIESEL 1: Se realizo extraccion de agua y limpieza queda totalmente limpio y seco. Se extrajeron 75 galones de agua.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 3 unidad(es) × $35.00 = $105.00
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $192.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida