## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33512.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar válvula solenoide en surtidor 1 de 95, reemplazar sello 7/8 en surtidor 7 de 95 y diésel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar la funda de la pistola de 95 surtidor 1, luego se decinstalo la válvula defectuosa y se instaló una nueva, se acoplo la funda nuevamente y se realizó prueba, se desacoplaron las fundas de 95 y diésel en surtidor 7, luego se desacoplaron las válvulas del metro y se reemplazaron los sellos 7/8 de 95 y diésel, se instalaron las válvulas en su lugar y se volvieron a colocar las fundas se realizó prueba y quedan herméticas, se realizó limpieza con formula y todo queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• SOLENOIDE VISTA 4P: 1 unidad(es) × $434.65 = $434.65

**Subtotal Materiales:** $434.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida