## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PRODUCTOS MARIBEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31911.0

---

### DIAGNÓSTICO
1- La manguera de despacho presenta liqueo en el acople.-2-La tubería del tanque hacia el medidor de flujo continua liqueando producto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se procedió a desacoplar todos los accesorios de la línea de diésel, se revisaron todas la rosca de los niple y de las Unión universal, se solicitó universal y niple a Delta y se fue a buscar a San Miguelito, luego se coloco permatex y teflon y se acoplaron todos los accesorios a la línea, luego se reviso humedad en la carcaza del elemento velcon y la carcaza estába rajada, se le solicito una carcaza a Delta, luego se instaló la carcaza y elemento velcon, se realizó prueba y queda trabajando normalmente

**MATERIALES:**
• NIPLE 2 X 5: 1 unidad(es) × $4.89 = $4.89
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $5.72

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pintar accesorios Queda en Monitoreo