## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62069.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 
		7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1	EXTRACCION DE AGUA	
		8. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.2	EXTRACCION DE AGUA 	
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA	
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	EXTRACCION DE AGUA 	
		12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2	EXTRACCION DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua y limpieza de contenedor de diesel #1 se le realizó su respectiva limpieza y queda totalmente seco
Se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de diesel número 2 queda totalmente seco
Se realizó extracción de agua y limpieza en contenedor de 91 queda totalmente seco y limpio.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $37.77 = $75.54

**Subtotal Materiales:** $75.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Extracción de agua en ambos contenedores de 95