## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 80780.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
		1.DISPENSADOR 1-2	PINTAR NIPLES BAJANTES CON PINTURA ANTICOROSIVA -EXTRACCION DE AGUA EN SUMP DISPENSER
		2. DISPENSADOR 3-4	REEMPLAZAR MANGUERA DE COMB. CARA 4 91-FLAPPER 95 CARA 3 DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION DE AGUA Y LIMPIEZA
		9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y PINTURA DE LOS ACCESORIOS
		11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1	EXTRACCION DE AGUA Y PINTURA DE LOS ACCESORIOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en sump dispenser 1-2 se pintaron niples de valvulas de impacto, se realizó extracción de agua en sump dispenser 3-4, se realizó extracción de agua en contenedor de bomba sumergible 91 y 95 sin embargo ambos contenedores presentan entrada de agua constante e incontrolable que impide la extracción del agua en su totalidad

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** REEMPLAZAR MANGUERA DE COMB. CARA 4 91-FLAPPER 95 CARA 3 DELTA SUMINISTRA-