## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TRANSISTMICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39812.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En el día de hoy se atendió reporte en rba transisitmica, se procedió a desaciplar universales de las válvula de impacto de la máquina 1-2 y 3-4 de producto 91 para corregir humedad, ambas de desacoplaron, se limpiaron se rasqueteo y se le coloco teflon y permatex, ambas quedaron sin liqueo, se procedió a abrir contenderores de diésel  91 y 95 se limpiaron, en el contenedor de 91 se procedió a desacoplar manguera flexible para corregir humedad, se soluiciono sin problemas, se pinto accesorios luego se procedió a enderezar la tubería de 2 en la camisa de 3"  para colocarles espuma selladora para evitar que el contenedor se llene de agua se realizó esto con el contenedor  de diésel y 91.
Se pintaron botas de negro.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida