## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94227.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1EXTRACCION Y LIMPIEZA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1EXTRACCION Y LIMPIEZA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1CAMBIAR SELLO A TAPA DE SPILL DELTA SUMINISTRA-EXTRACCION Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó extracción de agua en contenedor de 91 95 y diesel , se le dio la limpieza correspondiente y se le aplico anticorrosivo a los accesorios, se reemplazo sello de tapa de spill de 95, todo queda operativo. Se extrajeron 250 galones de agua.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida