## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 98162.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO 1. DISPENSADOR 1-2EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER2. DISPENSADOR 3-4 EXTRACCION DE AGUA EN EL SUP DISPENSER3. DISPENSADORES 5-6EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER7. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIESEL N.1APRETAR ADAPTER DE BRONCE FLOJO-EXTRACCION DE AGUA9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1EXTRACCION DE AGUA EN EL SUMP DISPENSER11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1EXTRACCION Y LIMPIEZA12. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.2EXTRACCION Y LIMPIEZA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sump1-2 se realizo extraccion de agua y limpieza, sump 3-4 se realizo extraccion de agua, sump 5-6 extraccion de agua, TK DIESEL 1 se realizo extraccion de agua y limpieza y se apreto adapter de bronce, TK91, Se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 95-1 Se realizo extraccion de agua y limpieza, TK 95-2 Se realizo extraccion de agua y limpieza. Se extrajeron en total 250 galones de agua.

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80

**Subtotal Materiales:** $54.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida