## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107263

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 1 de 91 instalar breakaway. ENVIAR MASTER SA, CON ACCESORIO.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#1 -91 se verifica y breakway fue desprendido, se procede a reemplazar  , al verificar algún otro  daño se ubica el swivel con humedad en rotula y giratorio el mismo se reemplazo.  Se verifica funcionamiento con despachos a vehículos..

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $53.02 = $53.02
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 1 unidad(es) × $59.95 = $59.95
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $148.76

---

**Estado esperado:** Falla corregida