## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107642.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Surtidor 6, Alto flujo, manguera desprendida del breakaway.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio del breakaway de la diesel 6 de 1 pulgada queda operativo

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 1"" OPW: 1 unidad(es) × $110.00 = $110.00

**Subtotal Materiales:** $110.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida