## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64270.0

---

### DIAGNÓSTICO
Lentitud en despacho de la 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a la verificación visual debajo de los surtidores en la 1.2.3.4.5.6.7.8 y en el tanksump de la 95 se procedió apagar los breaker de la 95 para poder extraer la bomba de 95 se observo que el empaque de cartucho estaba roto lo cual se procedió al reemplazo queda operativo después del cambio se observo en despacho con vehículos quedando satisfactorio

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida