## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA SALLE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105445

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVObomba de 95 no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y  se reviso  la bomba en el cual despachaba dos carro y se paraba se procedió  a sacar el agua del manjol  para  sacar la bomba y Remplazar  el cartucho   y cambiar  el capacitor  luego se bajo  la bomba y se realizo  pruebas  de despacho  de la 95 quedando operativa  hubo demora por la buscada del cartucho  y  se apollo  con  rodolfo y  armando

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60

**Subtotal Materiales:** $390.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida