## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 85048.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOsurtidor 3 manguera 95 empieza a marcar despacho, sin que se presione la palanca de la pistola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar los surtidores lo cual se observo que el surtidor 3 y 4 mantiene tirando residuos al parar el despacho programado se procedió a revisar pistolas y válvulas de cierre las mismas no presentan ninguna obstrucción se procedió a verificar la programación la válvula de corte mantenía el corte en 30 se ajusto a 60 se hizo pruebas en varios vehículos lo cual se mantiene el mismo problema se va requerir revisar la bomba y revisión del check de presión ya que mantiene una presión en ambos surtidores queda pendiente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente verificación de presión y de bomba sumergible