## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81194.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO: La manguera de 91 surtidor 5 presenta liqueo de combustible por la conexión entre la pistola y el swivel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual presentaba liqueo en la cuellontura del swivel se procedió a cambiar el swivel de la 91 de la cara 5 queda operativo

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.79

---

**Estado esperado:** Falla corregida