## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** VILLA ROSARIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107716.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Pistola de prducto 95 del surtidor 2 dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio de la pistola de la 95.2 queda operativo.demora en llegar por tráfico pesado

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $156.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida