## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77979.0

---

### DIAGNÓSTICO
la surtidoras despachan lento el producto 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a parar la venta por 1 hora y 10 lo cual se observo que el flujo se detuvo se sacó la caja de diafragma lo cual se observo que el compartimiento del check estaba casi vacío lo cual se requiere cambiar el check de la bomba de la 91

**MATERIALES:**
• CHECK VALVE DE SUMERG  OLD.: 1 unidad(es) × $82.53 = $82.53

**Subtotal Materiales:** $82.53

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** requiere cambiar el check de la bomba de la 91