## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PUNTA PACIFICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107612

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 7 y 8. Lectura mecanica del Diesel no está corriendo los números.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#7 diesel se revisa lectura de inicio de la mañana la cual se mantiene 3703497, desde varios turnos, se verifico contactos y no se mueve en despachos, se procede y se reemplaza uno nuevo con acumulativo 0000010 de inicio se despacha vehículo y se mueve a 0000069.  Se cierra puertas para asegurar gabinete...........Hubo que esperar un vehículo para verificar despachos.

**MATERIALES:**
• TOTALIZADOR ELEC/ HELIX 5000: 1 unidad(es) × $81.17 = $81.17
• TOTALIZADOR ELEC/ HELIX 5000: 1 unidad(es) × $81.17 = $81.17

**Subtotal Materiales:** $162.34

---

**Estado esperado:** Falla corregida