## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE GOLF DE PANAMÁ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94768

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVODispensador mecánico no se apaga al finalizar el despacho. Ahora dejo de despachar combustible. Contacto: Nicolle Caballero 6853-4033

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió  a revisar el surtidor  el cual no  arrancaba  se verifico  y tenia un falso contacto   se ajusto  y se hizo prueba de despacho  también  se le  procedió a.  Cambiar los filtro  de la gasolina y el  de diésel  luego se cambio el swivel  que  tenia un ligueo  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• FILTRO 3/4 30 MICRONES: 2 unidad(es) × $12.66 = $25.32
• FILTRO 3/4 30 MICRONES: 2 unidad(es) × $12.66 = $25.32

**Subtotal Materiales:** $85.64

---

**Estado esperado:** Falla corregida