## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39974.0

---

### DIAGNÓSTICO
Boquilla de Aire tiene fuga permanente. Surtidora 7/8-Boquilla de Agua tiene Leak (fuga) en la rosca de acople. Surtidora 5/6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar la boquilla de aire del 7.8 y se cambio la manguera de agua del 5.6 queda todo operativo

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida