## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 95780.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar terminación del preventivo de la estación se verifico estado de los surtidores, bombas sumergible y prueba de botón de emergencia funciona correctamente y se cambió los filtros de los 4 surtidores queda operativo

**MATERIALES:**
• FILTRO DE 1" 400-10HS DELTA: 8 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 1" 400-30HS DELTA: 4 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 1" 400-30HS DELTA: 4 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida