## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 66940.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar preventivo de la estación se verifico surtidores, paneles eléctricos y se cambió los filtros de los 4 surtidores se procedió a limpiar las mallas internas queda operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 12 unidad(es) × $17.78 = $213.36

**Subtotal Materiales:** $213.36

---

**Estado esperado:** Falla corregida