## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FERNANDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 41157.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #7 fuera de linea,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual el display estaba intermitente se procedió a verificar lo cual la tarjeta display tenia un insecto lo cual había ocasionado que el display se protegiera se le reinicio quedando operativo surtidor 7

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida