## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53405.0

---

### DIAGNÓSTICO
1 A DAÑO DE MANGUER DE COMBUSTIBLE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió asistir a la estación lo cual se observo que la manguera de la diesel 2 de 1 pulgada estaba rota lo cual se fue a retirar a ide para su debida instalación queda operativo la surtidora 2

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE 1 X10 PRENSADA: 1 unidad(es) × $80.03 = $80.03

**Subtotal Materiales:** $80.03

---

**Estado esperado:** Falla corregida