## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** VILLA ROSARIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105733.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Despacho lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio de los filtros de los 3 Surtidor 1/2 3/4 y 5/6 queda operativo se limpio las mallas internas

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 6 unidad(es) × $11.45 = $68.70
• FILTROS DE 1"": 3 unidad(es) × $17.78 = $53.34
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90

**Subtotal Materiales:** $241.94

---

**Estado esperado:** Falla corregida