## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTERRICO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 101171

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores   3  de. Producto  1 una de alto flujo  guedando operativa

**MATERIALES:**
• 20028: 19 unidad(es) × $0.80 = $15.20
• 20028: 19 unidad(es) × $0.80 = $15.20

**Subtotal Materiales:** $30.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida