## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES DON PIPO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 99387

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor y  los adsesorio  se reviso contenedor de dispensador se reviso los manjoles de las bomba se reviso sistema eléctrico y  se tomó los  voltajes y amperaje se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente se  cambio los filtro

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 3 unidad(es) × $17.78 = $53.34

**Subtotal Materiales:** $53.34

---

**Estado esperado:** Falla corregida