## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 56684.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar manjoles de los 3-producto. Se reviso paneles eléctrico y se tomó voltajes y amp. Se hizo pruebas de parada de emergencia. Se reviso los surtidores y  sus accesorios internos y externos.. se cambio9-filtro en los surtidores. Quedo en operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1" 10M: 9 unidad(es) × $20.64 = $185.76

**Subtotal Materiales:** $185.76

---

**Estado esperado:** Falla corregida