## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN PEDRO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 27952

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron 4 surtidores  3 de tres producto  y una de alto Flujo guedando opwrativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida