## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 65549

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3 y 4 demora en despachar 91-Surtidor 7 tiene una fuga pero no a sido reparada y esta afectando la linea completa de diesel para poder despachar en todos los demas surtidores... Por favor revisar URGENTE dado que se esta perdiendo clientes por no poder despacharle-TANQUE DE COMBUSTIBLE DIESEL N.1 DE 10K GLS CON AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el surtidor  3y4  de  la 91 y esta despachando  normal  sin problema  el surtidor  7  se le  reforzó el sello  del liguicontrol  hace 2 día  y la bomba de tanque  de 10.000  se le cambio el empaque  ya que  estaba  cristalizado   por lo cual se ponían lento  los surtidores   este caso ya fue resuelto  las máquinas  están operativa  sin problemas se ablo con el cliente  y con los pistero no hay anomalía  después de la repacion

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida