## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA UNIVERSIDAD
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 61461

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores  de 4 producto quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 32 unidad(es) × $0.84 = $26.88

**Subtotal Materiales:** $26.88

---

**Estado esperado:** Falla corregida