## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52000

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola surtidor  2 de 95 automático  dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  pistola  que tenia gatillo dañado  en la cara 2 producto  de 95 queda operativa

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida