## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 90633.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.  Lick en el surtidor #1-2.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar surtidor #1-2 .en la cual se encontró grasa en las tuberia de aluminio. De los metro.pero no es combustible. Se revisó los metro profundamente y están seco y kas valvula  seca y los filtros secos. Le pregunté si ellos estaban lavando el surtidor. Y me respondió que si ellos estaban lavando interno dentro la máquina  con desegrasante. Por eso era lo que encontré de grasa   en los tuberia de aluminio De los metros . Pero están seco lo metros.  Y también se reviso todos los surtidores  y se encontro secos .Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida