## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** HORMIGON SA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99484

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVObomba no dispensa

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la instalaciones en la cual se verifico que problema que presetaban era que medidor no contabiliza por lo cual se verifico y se encuentra tratando,  se informo a delta en la cual se solicitó un medidor fillRite en la cual se apoyo con ortega para retiro y traer a la instalaciones en la cual se procedió adelantar en la cual se desmonto y se procedió a colocar el nuevo contador y se procedió a presurizar y se procedió a calibrar contador en la cual se llevó a nivel en cero de la escala de volumetrico  quedando en funcionamiento. 
El cliente inicia con lectura 50.1 luego de realizar prueba y calibración

**MATERIALES:**
• MEDIDOR DE 4 DIGITOS 1 FILL"": 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00
• MEDIDOR DE 4 DIGITOS 1 FILL"": 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00
• MEDIDOR DE 4 DIGITOS 1 FILL"": 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00

**Subtotal Materiales:** $1185.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida