## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108667

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidora de Gasolina sin funcionamiento, no se puede vender el producto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifica dispensador alto flujo doble , el cual borra y no despacha , se verifica fusible de impacto en buen estado señal de activación envia 110 voltios....Se verifica caja de contactores de señales y tiene hormigas , se sopla y limpia y se reemplaza contactor af38 bobina 110 v. Se realiza prueba ,iniciando despacho.

**MATERIALES:**
• CONTACTOR G.E.40A: 1 unidad(es) × $96.08 = $96.08
• CONTACTOR G.E.40A: 1 unidad(es) × $96.08 = $96.08

**Subtotal Materiales:** $192.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambio de relay bomba diésel.