## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL ESPINO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 102958.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el preventivo de la estación se verifico panel eléctrico y bombas sumergible queda pendiente Surtidores y cambiar los filtros

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 9 unidad(es) × $17.78 = $160.02
• FILTROS DE 1"": 9 unidad(es) × $17.78 = $160.02
• FILTROS DE 1"": 9 unidad(es) × $17.78 = $160.02

**Subtotal Materiales:** $480.06

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente Surtidores y cambio de filtro