## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA LILLA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62592.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidora 3 y4 se ponen lenta en el turno 3 cuando se deja de despachar y despacha a centavos solamente la gasolina de 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación en la cual se verificó el monitoreo de la 95  de surtidor 3-4 en la cual no presentaba flujo lento. Se le va a colocar reloj de presión para verificar presión de ambas bombas

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Instalar reloj para verificar presión de ambas bombas de 95 ya que el cliente nos informa que pasa en el turno de la noche