## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 71061.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #34.se apaga y se enciende Sola.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el surtidor #3/4.y se le apretaron los conectores y plof.pero no se encontró. Anomalia .prosedio a se pruebas  dedespacho .todo trabajo bien.los que se ven en momentous es ppu de la#3-95 borroso no se ven los números. Y tambien el ppu #4-91.se ve borroso lis números.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida