## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62081.0

---

### DIAGNÓSTICO
Materiales que se usaron para hacer el trabajo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se utilizó fórmula 83,1/4pintura anticorrosiva gris,1 teflon y 4 paños absorbentes

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $242.33

---

**Estado esperado:** Falla corregida