## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35607.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 6 de 95 , super lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió procedió desarmar caja de diafragma del surtidor de la cara 6 de 95 se procedió a verificar lo cual tenia una fisura el diafragma lo cual se mantenía el flujo lento, se procedió a cambiar el diafragma se demoró demoró hacer la prueba con vehículos

**MATERIALES:**
• KIT DE DIAFRAGMA M-VISTA -DL1: 1 unidad(es) × $95.29 = $95.29

**Subtotal Materiales:** $95.29

---

**Estado esperado:** Falla corregida