## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80894

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO cambio de llave de bola y detector de fuga

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el mangol de 95 y se percato que  tenia fuga  de combustible  por la llave de paso se procedió  a desacoplar  la llave  de paso para luego  reemplazarla también  se cambio  el detector  de fuga ya que  no detectaba la fuga  se estuvo que  buscar material  en master para  el remplazo  se presuroso  la linea  y se  mando a despachar  corectamente  la95 queda operativa

**MATERIALES:**
• VALVULA DE BOLA DE 2"" NIBCO: 1 unidad(es) × $68.20 = $68.20
• LEAK DETECTOR DE GASOLINA: 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95

**Subtotal Materiales:** $476.73

---

**Estado esperado:** Falla corregida