## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN ANTONIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56045

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 1 de 91 octanos empieza a marcar sin haber procedido al despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico  la manga de  91 se la cara 1  y se requiere  el remplazo  de la válvula  proporcional   ya  que no retiene  el producto

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOID 3/4"": 1 unidad(es) × $496.81 = $496.81

**Subtotal Materiales:** $496.81

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambiar la válvula  proporcional  de la 91 cara 1