## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79498.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO: urgente revisar tanque # 1 de 95 ya que se le está pasando producto del tanque 2 de 95 a medida ye se utiliza

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión de los tanques de la 95 del 1 y 2 lo cual se procedio hacer pruebas en el tanque 2 primeramente el mismo no presento satisfactoria la prueba del detector de fuga ya que no activa al momento de fugas, luego se procedió a tomar bitácora del tanque 1 el mismo presenta problemas en el check y la caja de diafragma ya que al usar el tanque 2 al dia 24 horas se pasa el producto por 1 pulgada y  1/2 a 3/4 dependiendo de su uso se procedio a esperar el personal para poder realizar extraccion del agua para poder cambiar accesorios en las 2 bombas de diafragma al momento de la llegada del personal se comenzó por el tanque 2 extraer agua se extrajo 50 galones para poder llegar hacia el detector fue reemplazado se hizo prueba prueba de leak detector satisfactorio, se extrajo agua del sump 1 al momento de ir desarmando se hizo la prueba observando que se pasaba de por momento el producto del tanque 2 al tanque 1 lo cual se hizo prueba con la llave casi terminando se detuvo la ejecución por la fuerte lluvia que caia en el area se espero 20 a 25 min despues del cambio queda operativo se dejara a prueba para observar su comportamiento

**MATERIALES:**
• LEAK DETECTOR DE GASOLINA: 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00
• CHECK VALVE DE SUMERG  OLD.: 1 unidad(es) × $82.53 = $82.53
• CHECK VALVE DE SUMERG  OLD.: 1 unidad(es) × $82.53 = $82.53

**Subtotal Materiales:** $560.06

---

**Estado esperado:** Falla corregida