## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105255

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  llegó al lugar y se procedió  a desacoplar el surtidor  11y12   y luego  desarmar  los laterales  para  posteriormente  sacar las base  frontal y laterales qué estaban dañadas  se coloco  las base nueva  y luego  se estuvo  qué  hacer huecos nuevo  para poder anclar el surtidor   ae le coloco anclaje  en la cara 11 luego  se procedió a  colocar  los laterales  del surtidor  guedando  operativa  en los despacho

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida