## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58732.0

---

### DIAGNÓSTICO
Diesel en los surtidores  lentos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar  el surtidor #1-2.y #3-4 se encuentra los filtro sucio.se prosedio a cambiar los filtros de la diesel. Se hizo satisfactoria. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1" 10M: 2 unidad(es) × $20.64 = $41.28

**Subtotal Materiales:** $41.28

---

**Estado esperado:** Falla corregida