## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 101923.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

Reemplazar válvula proporcional de máxima 91 surtidor 3

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el reemplazo de la válvula proporcional de la 91 cara 3 quedando operativo

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50

**Subtotal Materiales:** $241.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida