## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 17420

---

### DIAGNÓSTICO
Monitoreo  del surtidor 3y4  colocar válvula selenoide revisar bomba de 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso la bomba de 91 se saco  la bomba se procedió  a remplazar  empaque de cartucho se  cambio  el capacitador de  la bomba se cambio la válvula selenoide de la 81 cara 6 quedando operativa  se sacaron 60  galones  de agua para sacar la bomba

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $15.62

---

**Estado esperado:** Falla corregida