## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81407.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.se bota producto en el dispensador #3-4.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el surtidor #3-4con cuidados  se reviso  los filtro el metro valvula y las tuberia. Y no  se ubico por donde vota el producto de esa magnitud. Se activo las nanas del producto #95 .pero no se presento anomalia .y se dejo despacho por media hora en los vehículos. Y no voto producto. Pero si tenía el metro humedo de la 4-95.pero no era para el volumen que votaba en el surtidor. Se procedio a bajar el metro para cambiar el empaque. Y los sellos. Y luego reparado se instalo. Y luego se calibro. Se hizo  de despacho.sactifatoria.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida