## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 44807.0

---

### DIAGNÓSTICO
Las mangueras de 95 91 y Diésel de Chip en los surtidores 3 y 4 el sensor de la boca de la pistola no se detiene en el despacho cuando el tanque se llena, La maguera de Diésel surtidor #7 tiene fuga de carburante en el mango de la pistola..Las surtidoras de Diésel están despachando muy lentas, lo cual los despachos demoran un poco más y algunos clientes se molestan porque demora mucho el despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a monitorear el despacho de la diesel lo cual en su momento a la llegada a la estación no se observo fallo alguno se reviso los 2 manholes de la diesel lo cual no presenta fugas en accesorios de las bombas, se reviso debajo de los surtidores lo cual en el surtidor 1.y se requiere cambiar el empaque del filtro de malla tiene goteo los otros surtidores están secos por debajo, se requiere colocar reloj de presión para medir la presión del producto, se procedió al cambio del swivel de la cara 7 de diesel, queda pendiente cambiar la pistola de la diesel 3

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $120.95

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar pistola de la diésel 3 y corregir humedad en la base del filtro de la diesel 1.2 y colocar reloj de presión para medir la líneas