## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98095.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR #1 MANGUERA DE 95 AUTOMATICO DAÑADO NO PARA EL DESPACHO AL NO PARAR DESPACHO PELIGRO DE DERRAME

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar lo cual no era el automático era el swivel que estaba botando lo cual se procedió a reemplazar quedando operativo 95.1 queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida