## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 71718.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 2 surtidores queda operativo se cambió los sellos de las mangas

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 7 unidad(es) × $0.80 = $5.60

**Subtotal Materiales:** $5.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida