## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79296.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO: Se solicita con urgencia la reparacion de la pistola de despacho de la cara tres y cutro ( producto 95) ya que las misma no despachan combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual el fusible de la válvula se encontraba dañado se procedió a realizar el cambio del mismo en la cara 3 se mantenía la.pistola de la 95 con el automático dañado se trababa queda operativo

**MATERIALES:**
• FUSIBLE DE VALVULA IMPACTO OPW: 1 unidad(es) × $26.78 = $26.78
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $183.64

---

**Estado esperado:** Falla corregida