## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67725.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor de la #-34 .diesel Dejan de hacer despacho repentino.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a verificar  surtidor #3-4 diesel # 91.se prosedio a cambiar pulse del surtidor# 3-4 de diesel.y se calibro. Las 2-mangas de diese se sus pruebas sastifactoria.  Y luego se hizo pruebas  de la #91 
Sacaron producto para ver si habia anomalia en la cual no presento. Se saco marcando con el priset .y con el sistema .no hay anomalia en la #91 de la #3-4. Están trabajando el surtidor  #3-4 con todo sus productos.sastifactoria.

**MATERIALES:**
• PULSER LEGACY T18350 G1: 1 unidad(es) × $321.23 = $321.23

**Subtotal Materiales:** $321.23

---

**Estado esperado:** Falla corregida