## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TJ (SABANITAS EX-GASTEC)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70543

---

### DIAGNÓSTICO
Agua en tanque 95 con 4”

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento  a la estacion  y se midió  la 95#1 y mantenía 5pulgada y 1/2 de agua se procedió  a sacarla quedando  en cero  l luego se midió la 91 que marcaba  3 pulgada de agua quedando  en cero luego se flocho  la línea de 95 y no marcaba  agua se procedió  a remplazar  los filtro  de la manga de 95 en la 4y7 que trabajan con el tanque 1 quedando  operativa  los despacho se sacaron  uno aproximado de 50 galones  de agua  entre los 2 tangue  s

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 2 unidad(es) × $17.78 = $35.56

**Subtotal Materiales:** $35.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida