## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53572.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de aires y pistola de alto flujo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor #5-6 de alto flujo de diesel .se encuentra el gatillo dañado y el spot quebrado. Y la pistola de alto flujo de #91 tiene el  sensor dañado y el flapper flojo.  Se prosedio a cambiar pistola de #5-de diesel de alto flujo. Y se le cambio sensor a la surtidora #6-91. Y se cambio manguera de espiral. Y boquilla  de aires. 
Quedo operativo.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 1"" OPW ALTO FLUJO: 1 unidad(es) × $166.60 = $166.60

**Subtotal Materiales:** $166.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida