## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107667

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 1/2 se resetea automaticamente, cuando se esta despachando el marcador vuelve a 0.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#2  y #4 membranas de los teclados están dañadas el movimiento las hace pulsar solas, se va a Delta a buscar materiales y se reemplaza ambas de las caras 2 y 4.  Se verifico tiempo apagado sin flujo 30 segundos..

**MATERIALES:**
• TECLADO GILBARCO T-1916: 2 unidad(es) × $84.00 = $168.00
• TECLADO GILBARCO T-1916: 2 unidad(es) × $84.00 = $168.00

**Subtotal Materiales:** $336.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida