## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98611.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Manga de surtidor 6 de gasolina 95, no se puede usar porque se cae sola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar lo cual el flaper no mantenía la lamina de encendido lo cual se procedió a soltar los tornillos pero los mismo estaban corroidos lo cual se tuvo que maniobrar para poder realizar la extracción del flaper se logró extraer lo cual también se tuvo que extraer por parte la lamina vieja que de había quebrado queda operativo Surtidor 6 de 95 después del cambio de la lamina de encendido

**MATERIALES:**
• LAMINA ENCENDIDO: 1 unidad(es) × $22.35 = $22.35
• LAMINA ENCENDIDO: 1 unidad(es) × $22.35 = $22.35

**Subtotal Materiales:** $44.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida