## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 47214.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #3 -95 manguera de combustible con fuga y Surtidor #5 de diese la manguera de combustible tiene fuga de productos.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar manguera de combustible en el surtidor #3-95. Y se cambio swuivel en el surtidor 5-diesel. Quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $60.50 = $60.50

**Subtotal Materiales:** $60.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida