## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PANAMA NORTE
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 105358

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE
Cambio de capacitores de marcha y arranque , cambio de interruptor de presion..

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Búsqueda de materiales en Delta, y capacitores 

Reemplazo de interruptor de presión squarD.........Cambio de capacitor de marcha 40 mfd y arranque 270 mfd............Verificación de funcionamiento amperaje bajo al rango 19.70 enn140psi..........Base de tornillo de caja de  capacitores rajada se instala silicon para pegar y se ajusta con sumchos. 
Delta :   1 interruptor de presión..........Master[  1 capacitor 40 mfd,   1 capacitor 270 mfd,   1 silicon gris , 4 sunchos largos........prueba de funcionamiento.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida