## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 74176.0

---

### DIAGNÓSTICO
agua en tanque TK 95 OCT

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se identificó que  el tanque reportado y luego se procedió a medir el nivel de agua con la vara utilizando la pasta de agua en el cual se observó que marcó 3/8 de agua y se procede a extraer el agua con sedimento. Se logró extraer 10 galones de agua con sedimento. Queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida