## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** TRANSBAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92957

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOFuga de diesel entre la pistola y la manguera. Dispensadora de gasolina. Nota: avisar al vendedor cuando va a donde el cliente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso la  fuga   se procedió  a cambiar la manguera  de breakaway de  diésel  que  tenia fuga  t la pistola de diésel  con el swivel  ambos  con ligueo,. También se  cambio  la manguera de  combustible de gasolina   con fuga y en mal estado  ambas surtidora quedan operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $27.29 = $27.29
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $228.57

---

**Estado esperado:** Falla corregida