## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37931.0

---

### DIAGNÓSTICO
MAGUERA DE 91 DEL SURTIDOR 5 TIENE FUGA EN LOS ACOPLES CON EL SURTIDOR.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a corregir humedad ya que estaba floja se le procedió a apretar queda operativo 91 cara 5

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida