## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58890.0

---

### DIAGNÓSTICO
colocar en acrilico el boton de encendido de luces de la estacion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se colocó calcomanía en botón de emergencia ya que no se encontraba visible. Se verificó selectora de luces y no requiere protector ya que se encuentra dentro del cuarto eléctrico

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida