## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 75548

---

### DIAGNÓSTICO
se requiere abrir el liquid controls y determinar cuáles de los componentes del engranaje necesita ser reemplazado del líquid

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se desmonto el cabeza  gris   y SD hizo  prueva  sin el contador  para descartar  el cabeza  gris se desarmo   el liguicontrol  y se sacaron  los engranaje  interno que  tiene  un desgaste por el cual produce  el ruido  en el  despacho  el liguicontrol  queda operativo  por con el ruido queda  a la disposición  de delta  para proceder con el  cambio

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Remplazar engranaje  interno