## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57305

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  foros  de la diésel cara  2 y se pintaron los  adsesorio de las surtidora  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FORROS OPW: 1 unidad(es) × $9.40 = $9.40

**Subtotal Materiales:** $9.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida