## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 106950

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE
Prueba de generador

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Corte de energía en estación para activar el generador el mismo se realizó pruebas con estación vacía y con vehículos mantenimiento voltaje normal de 210 a 219 x el rango de pruebas sin detectar fallas al cambio de voltajes calle -generador en el SmartWatch contro.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida