## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 63283.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 3 surtidores se cambió los sellos de las 18 mangas queda operativo . Se demoró por descarga del cisterna y recolección de valores

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.84 = $15.12

**Subtotal Materiales:** $15.12

---

**Estado esperado:** Falla corregida