## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** TALLERES INDUSTRIALES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82513

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO La bomba de despacho no enciende. Ha sucedido en 2 ocasiones está semana y nuestro personal de electricidad logrado poner a funcionar nuevamente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  la bomba de combustible  de diésel  que etaba  dando problema  se procedió a  verificar  el capacitador  y se encontraba  un cable con falso contacto  se procedió  a colocar  un terminal  al cable se coloco  nuevamente  se arranco la bomba varias  veces sin problema  queda operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida