## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 77616.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se estaba pasando varias veces lo cual no había Sido informado de anomalías en el despacho de la 95 lo cual se habló con la administradora nos informó que solo estaba aconteciendo en un solo tanque fue el que se le cambió el check de bomba el mismo era procediente de 2 mares se procedió a desarmar para poder realizar cambio del check nuevo se acordono el área para abrir el manhole al levantar la presión realizo despacho inmediatamente se monitoreo por 45 min quedando operativo

**MATERIALES:**
• CHECK VALVE DE SUMERG  OLD.: 1 unidad(es) × $82.53 = $82.53

**Subtotal Materiales:** $82.53

---

**Estado esperado:** Falla corregida