## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79244.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO FOCO DEL TABLERO 7/8 ESTA QUEMADOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los focos de la surtidora de la cara 8 (2 unidades)queda operativo

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 2 unidad(es) × $3.95 = $7.90

**Subtotal Materiales:** $7.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida