## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108677.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Nuevamente se presenta el breakaway del surtidor 6, dañado. Ésto ha sido repetitivo, ya que hemos puesto 5 casos presentando daño en éste surtidor con ésta misma pieza. Solicitamos nos puedan ayudar a solucionar éste problema, gracias

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a desacoplar la manguera para cambiar de posición ya que se había desprendido varias veces se colocó el breakaway cerca de la pistola queda operativo Surtidor 6

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 1"" OPW: 1 unidad(es) × $110.00 = $110.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $110.79

---

**Estado esperado:** Falla corregida