## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107251.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación en la cual se procedió a realizar reemplazo de swivel de la 91#9,se reemplazó swivel de la 91 #7 y se reemplazó swivel de la 91#3 . Queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 3 unidad(es) × $35.00 = $105.00
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 3 unidad(es) × $35.00 = $105.00
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 3 unidad(es) × $35.00 = $105.00

**Subtotal Materiales:** $315.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida