## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PETRO HIELO COQUIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31856.0

---

### DIAGNÓSTICO
Esta velcon con humedad.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico el velcon en la cual no presenta humedad se encuentra seco y limpio.
En la cual se encotro humedad en el likicontrol.en la partes de los sellos  y en la llave de paso de 1".

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar llave de paso de 1".
Confeccionar sellos de likicontrol de diesel.