## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 68946

---

### DIAGNÓSTICO
Despacho de diésel  lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estacion  y se observo  los despacho lento  se procedió a  verificar  las bomba donde se desarmo  el check de la bomba # 1  donde se encontraba pedazo de   metal  plástico  trabado en el  check  el cual dificultaba  el despachó  con la bomba# 2 que pasaba directamente  a la otra bomba queda en monitoreo  la diésel

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95

**Subtotal Materiales:** $292.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** La bomba de diésel  queda en monitoreo