## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PULIDA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92258.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Todo los surtidores  tienen el producto #91 lento.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisar los amperaje y ohmio de kas bombas. Y se encuentra bien..  luego se procedio a revisar manjol de las bombas sumergible. Se encontró manguera flexible  rota. Se procedio a cambiar manguera flexible de 1.1/2 ×24".. se saco producto del manjol para poder trabajar  y se limpio quedo en operativo. .

**MATERIALES:**
• MANGUERA FLEXIBLE 1 1/2 X 24: 1 unidad(es) × $162.33 = $162.33
• REDUCCION DE F.V. DE 2 X 1 1/2: 2 unidad(es) × $40.17 = $80.34
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58

**Subtotal Materiales:** $256.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida