## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 105181

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
PLAN DE TAREAS PARA CAMBIO DE CORREAS DEL COMPRESOR DE AIRE,REALIZAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS: 1. CAMBIAR POLEA Y TAPER LOCK A 6" 2. CAMBIAR FILTRO REGULADOR,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Motor: 230 en voltaje 208 , se reemplazo polea de 8 a 6 pulgadas y sus Correas a B-58 bajando el amperios a 150 psi a 11 amperios por fase,   Instalacion de filtro secador regulador y adecuación de instalacion,  se reemplazo manguera de abasto de 1/2 x 2 pies ya que la de 3/4 presentaba fuga por el casquillo.  Adicional se corrigio goteo por tapon del strainer de 1/2 a la salida del drenador , se ajusto y corrigió MATERIALES DELTA:  FILTRO SECADOR REGULADOR,   POLEA DOBLE 6", 2 CORREAS B-58,  1 BUJE 1 1/8.....  MASTER SUMINISTRO: [MANGUERA ABASTO 1/2 X 2 , 1 WD40..

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida