## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110106.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Dispensador 1-2 manguera de 95 está despachando de mas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la revisión de los manholes de 95.1 y 2 y sumpdispenser lo cual no se mantenía fuga se se espero que descargará el sistema ya que al momento de llegar se encontraba en el lugar se hizo prueba con el primer despacho lo cual se corrió .22 centavos lo cual se requiere extraer la bomba de 95.1

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90

**Subtotal Materiales:** $135.52

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente extraer bomba de 95.a para su revisión