## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MARINA BUENAVENTURA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64286.0

---

### DIAGNÓSTICO
e ha disparado dos veces esta semana. el inventario del tanque esta a 50% approx. lo que se tuvo durante el fin de semana fue mal tiempo, mucho truenos y lluvia.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Para entrar se tuvo que esperar para ingresar alrededor de una hora, Se procedió a revisar el cuarto eléctrico lo cual mantenía alarma 1 tanque seco el mismo se procedió a abrir compartimiento de la bomba sumergible para poder revisar todos los componentes capacitor, check de bomba al extraer la bomba sumergible se observo que el cartucho no retenía y botaba todo el producto del tubo de la bomba se procedió a esperar autorización para poder cambiar quedando operativo se procedió a calibrar el Smart control quedando operativo con amperaje de 5.6 se hizo prueba de despacho con pitufos

**MATERIALES:**
• CARTUCHO SUMERG. F.PETRO 2: 1 unidad(es) × $1113.26 = $1113.26

**Subtotal Materiales:** $1113.26

---

**Estado esperado:** Falla corregida