## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32354.0

---

### DIAGNÓSTICO
Flujo de diésel bajo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a revisar debajo de cada surtidor lo cual estaba herméticos se procedió a revisar el contactor de la bomba lo cual estaba gastados los platinos, se procedió también a revisar la bomba lo cual tenia el empaque de cartucho roto de 10 k lo cual se procedió a extraer la bomba sumergible lo cual se cambio empaque de cartucho, se procedió procedió intercambiar el contactor de la diesel de 4k al 10k para quedar habilitado solo se requiere reemplazar el contactor de 4k queda operativo diesel 10k

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54
• CONTACTOR 110V 9A: 1 unidad(es) × $28.77 = $28.77

**Subtotal Materiales:** $40.31

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar contactor 110v red jacket de la diesel 4k