## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50128.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 8 bota combustible por la parte de arriba

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a ajustar la manguera breakaway de la 91 de la 8 y cambiar el swivel de la misma ya que no giraba estaba trancado queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida