## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80915

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO fuga de combustible  por el swivel  cara 4

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico  el swivel  que  se avía desprendido  de la manguera  se le coloco teflon  pero  se observo que  la manguera  esta votando producto  por  el  casquillo  se procedió  a remplazar  la manguera  de 91 cara 4 quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $87.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida