## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81446.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO: Se está pasando combustible de gasolina 95 de un tanque para otro, porque hoy el tanque de gasolina 95 # 1 estaba hasta arriba a punto de desbordarse

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión lo cual se observo que el check de la bomba no está trabajando el check interno del check de bomba se quedaba montado se procedió a desarmar la caja de presión para luego extraer el check de bomba se procedió a cerrar luego se realizó prueba despacho quedando operativo tanque de 95.1

**MATERIALES:**
• CHECK VALVE 410153-001 SUM. NU: 1 unidad(es) × $249.56 = $249.56

**Subtotal Materiales:** $249.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida