## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82612.0

---

### DIAGNÓSTICO
Sump Tank Diesel lleno de agua-Sump Tank 91 lleno de agua-2 Sump Tank 95 lleno de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.1 tk de 95 #1 se procedio a extraerle el agua para verificar entrada de agua al contenedory se le saco 20 galobes de agua contebedor  zepini linia envyron las votas son mecanicaestan cubierta con fibra de vidrio entrada de agua por la vota de combustible y por la parte superior ya q no mantiene drenaje si no q la tierra esta compactada 
.2 tk de 91 se le extrajo agua para verificacion de entrada de agua y se le 15 galones de agua contenedor zepini la linia es envyron las vota son mecanica pero estan cubierta con fibra entrada de agua por la vota de la linia de combustinle 
.3 tk de 95 #2 se el extrajo el agua para verificacion y se saco 30 golones de agua  del mismo contenedor zepini la linia es envyron la botas son mecani se encuentra en buen estado este contenedor mantiene una pequeña fisura alado  del tan fitin tambien el contenedor mantiene deformamiento y el aguano no drena entre el contenedor y el aro de calle 
.4 tk de dissel se extrajo agua para verificacion y se le saco 40 galones de agua el contenedor es zepini la likia es enbyron las votan son mecanica el contenedor matine una rotura en el centro del contenedor posible mente el agua este entrando por la parte superior ya q no mantiene drenaje al rededor del contenedor

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida