## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97795.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.surtidor # 1 manguera de diésel liquiando surtidor #2 manguera de diésel y de 91 liquiando-surtidor #4 manguera de diésel y manguera de 91 liquiando-surtidora # 6 manguera de 91 liquiando-surtidor #7 manguera de 95 liquiando

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a Corregir lo siguiente Surtidor 1 diesel se procedio a ajustar con teflón el swivel, Surtidor 2 se procedio a soltar y corregir humedad en manguera breakaway de la 91 y de la diesel, Surtidor 4 se cambió el swivel de la 91 y se colocó teflón en el breakaway de la diesel Surtidor 6 de 91 se cambió el teflón de la manguera breakaway de la 91 surtidor 7 se cambió el teflón de la 91 y 95 de las mangueras breakaway queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $36.58

---

**Estado esperado:** Falla corregida