## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MI BUS LA CABIMA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56860.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar swuivel del surtidor #1. Y #3.de 1". Y instalar cerradura #1.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar swuivel del #1. #3.de 1" de diesel. Y se instalo cerradura  # 1 .ya la manguera de combustible ya lo había cambiado.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1"" OPW / 241TPS-1000: 2 unidad(es) × $67.78 = $135.56

**Subtotal Materiales:** $135.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida