## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA VERDE
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 95375.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la calibración de los 4 surtidores queda operativo se cambio los sellos de las mangas queda operativo. Se demoró por recolección de valores

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20

**Subtotal Materiales:** $38.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida