## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TANARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 76060.0

---

### DIAGNÓSTICO
cambiar la manguera 3/4 (8 pies largo) de diésel del surtidor 2, tiene parte descubierta en alambre.-cambiar la manguera 3/4 (8 pies largo) de diésel del surtidor 3, tiene parte descubierta en alambre.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la manguera de la diesel 2 y 3 la misma se procedió a retirar en almacén para llevar a tanara queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida