## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 76255

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar checkval horizontal de 1.1/2..en el tanque #1-diesel .y tanque #2-95. Observación no tiene detector de fuga vaporle.Lo que tiene es detector de fuga el normal el cabezón. Cambiar spill #2-95.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambió el  check  de bomba  de la 95  del tanque  # 1  que estaba pendiente  quedando  operativo

**MATERIALES:**
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45

**Subtotal Materiales:** $51.45

---

**Estado esperado:** Falla corregida