## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA RICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79437.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:PANTALLA DEL PRECIO EN SURTIDOR 1 EL PRECIO DE LA 95 NO SE VE EN EL CUADRITO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a abrir el gabinete electrónico para extraer el lente de la 95.1 el cual se encontraba distorsionado queda operativo después del cambio

**MATERIALES:**
• LENTES DE PRECIO: 1 unidad(es) × $20.95 = $20.95

**Subtotal Materiales:** $20.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida