## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FERNANDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56846

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1y2  se remplazo  retenedora  en el metro  de 91 cara 1 se reparo  metro  de 91 cara2 y se calibro  se cambio swivel  en la 91 cara1 se le coloco  tuerca  en la universal  de95 3y4 se cambió swivel  en la diésel   cara 6 se cambio manguera  en la 95 y diésel   cara 7 se cambios ello  de spill de 95 quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 2 unidad(es) × $60.50 = $121.00

**Subtotal Materiales:** $121.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida