## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SABANA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32655

---

### DIAGNÓSTICO
Se observa que al programar un despacho el mismo para en el monto establecido, al ver en la pistola sigue tirando mas producto, se pudo ver durante un despacho el cliente solicitó 10.00 balboas, el vp me muestra que al parar en los 10.00 sigue tirando producto, al culminar y atender otro cliente el surtidor tenía marcado 0.16 centavos. se realizó prueba de 1.00 en cara 3 y 4 pero la misma paro correctamente. solo para producto de 95 oct en surtidores 2-3-4-6 que se pudo confirmar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  válvula proporcional que dejaba  pasar producto en el surt  #4 de 95 queda operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida