## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32416.0

---

### DIAGNÓSTICO
Fuga de 91 y 95 en universal y válvula de impacto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar fuga debajo del surtidor de la 5.6, lo cual provenía entre la manguera y la válvula de impacto se tuvo que desacoplar manguera flexible debajo del surtidor para poder corregir humedad en válvula de impacto de 91 se procedió a corregir y colocar nuevamente en su posición la manguera flexible de 91, se procedió a corregir humedad en el swivel de la manguera flexible de la 95 se procedió desacoplar universal para corregir swivel de la flexible se reviso correcciones herméticas queda operativo.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $1.05 = $5.25

**Subtotal Materiales:** $5.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida