## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TRANSISTMICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 96715

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOTODOS LOS PRODUCTOS EN 95 EN LOS ANGELES ESTAN LENTOS FAVOR ARREGLAR

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se monitoreo el despachó de la 95 y luego  se procedió  a sacar la bomba de 95 de la transistmica y se observo  los tornillo de la bomba  flojo y el empaque  cristalizado  se coloco un empaque  nuevo y  luego se  bajo la bomba  en su lugar se puso a trabajar  en ambos  lugares despachando  corectamente  la bomba queda operativa en los despacho

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $46.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida