## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAGO EMPERADOR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36300.0

---

### DIAGNÓSTICO
se programa un valor en el surtidor 4 y se pasa del valor programado. (por centavos)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar cold trap al surtidor del 3.4 lo cual se pasaba centavos lo cual se dejo el tiempo de corte 19.13 en 60 se procedió colocar todos los parámetros, se observo la venta de los vehículos lo cual no hubo anomalías después del ajuste

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida