## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 76255.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente = ot-76255.se pasa el combustible en el tanque #2-95.se pasa el diesel en el tanque #1. El niple del tanque #2-95 donde se conecta la descarga.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el tanque #2-95 para ver donde se pasa  el producto .y tiene en la interconecion un checva que deja pasar el producto. Se requiere cambiar checvack. De igual en el diesel.#1. Se reviso el spill del tanque #2-95.se encontró que el mismo est quebrado donde enrosca el niple de descarga.se requiere  cambiar spil.

**MATERIALES:**
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45

**Subtotal Materiales:** $51.45

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar checkval horizontal de 1.1/2..en el tanque #1-diesel .y tanque #2-95. Observación no tiene detector de fuga vaporle. Lo que tiene es detector de fuga el normal el cabezón. Cambiar spill #2-95.