## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES METETI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60974.0

---

### DIAGNÓSTICO
se solisita reparar con urgencia el surtidor de la cara 3 y 4 ya q el mismo se encuentra con varios problemas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a primeramente a revisar los errores de la máquina las cual se observo lo siguiente que estaba marcando error 56,58,59,68,80 lo cual se procedió a extraer los pulser de los 3 metros para limpiar las misma se observo mantenían suciedad se montó nuevamente procedió a calibrar nuevamente las caras, al igual se procedió a realizar coldStar al surtidor para la memoria llena se configuró todos los parámetros del surtidor, se desmontó metro de 91 lo cual tenía humedad por los sellos los cuales se realizó los cambio pertinentes se procedió a montar nuevamente, hacer pruebas y calibrar quedando operativo, se cambió el filtro de la 91 lo cual se encontraba con flujo lento, mediante las verificaciones y calibración no se observo anomalías algunas después de todos los ajustes requerido queda todo hermético todo este trabajo correspondiente a la surtidora 3 y 4.

**MATERIALES:**
• KIT DE ORRING ABRACIBOS P/METR: 1 unidad(es) × $177.08 = $177.08

**Subtotal Materiales:** $177.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida