## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTE OSCURO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92679.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO surtidor #3-4 tiene humedad en la parte superior del surtidor. Y tiene foco quemado el el surtidor #3-5-6.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a desarmar la parte superior del surtidor  para corregir la humedad del surtidor #3-4 .se procedio a cambiar oring 7/8.del diésel. Luego se volvió a armar. Y se hizo pruebas de despacho no hay fuga .Luego se limpio con desegrasante y havon en la parte superior donde estaba manchado. Quedo limpio.  Y se le cambio 5-foco surtidor #3-4-5-6.quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 5 unidad(es) × $3.95 = $19.75
• ORING 7/8 FLUOROSILICONE: 1 unidad(es) × $7.57 = $7.57

**Subtotal Materiales:** $27.32

---

**Estado esperado:** Falla corregida