## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES EL HIGUERONAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 89304.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO surtidor 3/4 no despacha revisión de tarjetas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión del Surtidor se desbloquea al momento de despachar no despachaba no marcaba ningun error lo cuál se procedió a medir corriente en ambas tarjetas encontrando la tarjeta de válvulas no funcionaba mantenía voltaje bajo se procedió al cambio luego se hizo prueba con vehículo quedando todo operativo , después del viaje se fue a delta San Miguelito a regresar las tarjetas no utilizadas

**MATERIALES:**
• TARJETA CONTROLADORA E300: 1 unidad(es) × $295.00 = $295.00

**Subtotal Materiales:** $295.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida