## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84472.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl tanque #1 producto 91 no dispensa tiene 2322 galones

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar  tanque #1 -91 .en la cual dejaron el tanque #2- 91 seco.se tubo presurizado el tanque #2'-91.para que  comiera presión  .quedo despachando.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida