## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43097.0

---

### DIAGNÓSTICO
Verificar selector de accionamiento de bombas si corresponde a los equipos adecuadamente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cerrar este reporte se atendió con la OT 43081 esta operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida