## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99614.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio del oring 7/8 de la cara 4 se realizó también la limpieza del sistema hidráulico queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING 7/8 FLUOROSILICONE: 1 unidad(es) × $7.57 = $7.57
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00

**Subtotal Materiales:** $117.72

---

**Estado esperado:** Falla corregida