## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108295

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
EL COMPRESOR NO PARA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En visita de correctivos se detecto que unidad compresora no paraba de andar ubicandose valvula de alivio 200psi activada. Se realiza prueba ajustando la.mismas y llenando el tanque al llegar nuevamente a 200 psi se activo , se abre caja de interruptor de presión pegada y corroida , se le informa al ingeniero Salinas y nos deja uno en garita de delta se busca retira la dañada y se instala nueva se realiza pruebas y ajuste a 150 psi máximo arranque 100psi , al igual se ajusto drenador automático a 6 segundos cada 45 minutos ya que presentaba gran cantidad de agua al drenado.  El rango que tenia era 2 segundos.    DELTA SUMINISTRA:  1 INTERRUPTOR DE PRESION TELEMECANIC

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida