## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SS LLANOS DE CARTI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110144

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Problema en los surtidores NO DESPACHAN 95 Y DIESEL ESTA LENTO.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifica funcionamiento del despacho 95 al inicio de la calibración y dejo de despachar  , el Smart inicia alarma de 3 pitidos , se abre manhol  y esta al máximo lleno de agua y se extrae hasta secar el mismo para verificar capacitor , se verifica y el mismo esta en 15 mfd  se observa humedad en recamara del capacitor y cables y empalmes con corrosión, se cortan y hacen empalmes y nuevos y se seca todo. Se realiza un reset al smart  y se prosigue con funcionamiento para seguir con la calibración. DIESEL:se verifico funcionamiento y se mantiene flujo normal y sin alarmas en el smart.

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98

**Subtotal Materiales:** $539.94

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Monitoreo del funcionamiento.