## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EXPRESS WAY
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 100818

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Compresor no funciona.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisa y termica ajustada a 22 amps esta activada,  se verifica capacitores y están en los rangos de marcha 40 mfd y arranque por arriba de los 270 mfd adjunto fotos........Se le realiza inducción al motor y el sistema marca tierra en los 4 terminales.  Se informa a Delta e Ingeniero Salinas dijo que se deje así.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento