## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MACHETAZO (TRANSPORTE LIGO) SAN MIGUELITO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 29074

---

### DIAGNÓSTICO
Se deberá colocar un codo de 90° en la salida del porta filtro, pues el peso de la manguera, mas el producto,carga directamente en el punto de unión del fitting / ferrule; incrementando la probabilidad de daño en la manguera-VERIFICAR FUGAS POR EMPAQUES INTERNOS DE LA MAQUINA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reguiere la adecuacion de la salida del surtidor hacia el filtro y el combio de los empgue donde entran al meto

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Adecuacion de la salida y empague de polemoy