## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67829.0

---

### DIAGNÓSTICO
El dispensador siguen dado el mismo problema, se detienen cuando está haciendo el despacho de diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estación en la cual se realizó verificación en la cual marco errores en el día de ayer , se procedio a desmontar los pulser  y se desmonto cabezal del metro en la cual se verificaron los disco magnético,  por lo cual se limpio disco , se realizó al igual cambio de la tarjeta de intrínseca helio 001ya que presentaban puerto con corrosión por lo cual se reemplazo,  se procedio a presurizado metro y se procedio a meter calibración a los producto de 91 y diesel del surtidor #3#4 en la cual se dejo operativo surtidor

**MATERIALES:**
• TARJETA INTRINSICA HELIX: 1 unidad(es) × $151.99 = $151.99

**Subtotal Materiales:** $151.99

---

**Estado esperado:** Falla corregida