## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALBROOK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103978

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al  lugar y se procedió  a revisar  los manjoles  de los 3 producto  para  verificar  si tenia ligueo  de producto  y luego se  reviso los  dispensadores   y n avia residuo de  gasolina  solo un metro  de diésel de la cara 4 que tenia  ligueo  por  la retenedora  y los empaque  se procedió  a vajarlonpara repararlo  también  se extrajo  agua de los 4 tanksump  aproximadamente  220 galones  se limpio  los tanksump y se limpio el aro de calle  para pintarlo guedando operativo  los despacho  el agua fue transportado en un tótem para chilibre

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60
• PINTURA: 1 unidad(es) × $41.48 = $41.48
• PINTURA: 1 unidad(es) × $41.48 = $41.48
• PINTURA: 1 unidad(es) × $41.48 = $41.48

**Subtotal Materiales:** $955.59

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente  pintar  los adsesorio  de los tanksump  y aro de calle