## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MILLA 1 CENTRAL
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 105180

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
CAMBIAR PANEL CON SUPERVISOR DE VOLTAJE, SSR Y TERMICA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
COMPRESOR AIRE:    Adecuación eléctrica para cambio de panel con contactor estado sólido y supervisor de voltajes........Se reemplazo 2 metros de cable #8  el cual estaba en color blanco........Se reubica cableado en caja exterior a prueba de  agua 4x4  para llegar a la nueva posición.   Se instala caja nueva , se reubica horometro y se realiza pruebas..............Delta suministro caja y cable #8..........."Master" : 1 caja wp. 4x4 , 1 tapa ciega 4x4,   8 tornillos #10 x 1 , 8 tacos 1/4,   1 conector 3/4 eléctrico..... Amperios se mantiene enel rango.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida