## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94688.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR NO DESPACHA 1-2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión lo cual se mantenía el surtidor 2 bloqueado se procedió a verificar de dónde provenía el daño se entro en los parámetros para verificar y sacar de sistema se revisó parte por parte los ppu de precio encontrando el Ppu haciendo corto de la 95.2 al display se hizo prueba aparte para certificar la tarjeta se hizo el cambio queda operativo surtidor 1/2

**MATERIALES:**
• DISPLAY ENCORE 500 PPU: 1 unidad(es) × $204.75 = $204.75

**Subtotal Materiales:** $204.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida