## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 85521

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 6 MESES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  3  liguicontrol  en el muelle cayuco  y se calibro  el surtidor  de 2 producto  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida