## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 34976.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar preventivo de la estación lo cual se observo paneles eléctricos, botón de emergencia funciona correctamente, surtidores y manholes queda todo operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida