## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA RICA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 34674.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió  a calibrar 12 mangas de los surtidores. 
Quedo en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida