## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS CUMBRES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 78770.0

---

### DIAGNÓSTICO
Palancas del surtidor #3-95 se cae.y surtidor #5-91 palanca se cae.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar surtidor 3. Y 5. Tiene ka funda rota y con desgaste.se requiere cambiar de la 91 y 95. También la funda del surtidor #1-95 suelta requiere  ponerle tornillo nuevo.  Se procedio a cambiar funda completa  del surtidor #3-95. Y #5-91. Y al surtidor  1#-95 se le modifico los huecos  y se le puso tornillo nuevo queda en operativo

**MATERIALES:**
• FUNDA E-500 IZQUIERDA: 2 unidad(es) × $99.75 = $199.50

**Subtotal Materiales:** $199.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida