## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53927.0

---

### DIAGNÓSTICO
Boquillas de Aire en las islas de los surtidores 7,8 y 9,10 presentan fugas de aire, la manguera de agua de la isla 9,10 se encuentra con goteo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar manguera de agua de la 9.10 y se cambió boquiila de aire de la 9.10 y se reparo boquilla de aire de la 7.8 queda operativo, adicional se reparo boquilla de aire de la 3.4  de uso oring se dejó los demás en administración

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida