## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MORELOS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 56188

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores  de 4 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.84 = $1.68

**Subtotal Materiales:** $1.68

---

**Estado esperado:** Falla corregida