## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 54142.0

---

### DIAGNÓSTICO
TAPA ACRILICA DEL BOTON DE INCENDIO (EMERGENCIA)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a colocar cobertor de botón de emergencia queda Operativo

**MATERIALES:**
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 1 unidad(es) × $40.69 = $40.69

**Subtotal Materiales:** $40.69

---

**Estado esperado:** Falla corregida