## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FERNANDO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 87102.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

diesel en todas las surtidoras tienen el despacho muy lento, le hicieron cambio de filtro hace poco

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a pasar la estación y en el momento todos los surtidores están trabajando sin anomalías. Queda operativo

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60

**Subtotal Materiales:** $406.22

---

**Estado esperado:** Falla corregida