## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DOS MARES
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 108240.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la calibración de 3 surtidores multiproducto con 6 mangas y 1 surtidor multiproducto con 8 mangas y se cambiaron todos los sellos de calibración. Queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 21 unidad(es) × $0.80 = $16.80
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 21 unidad(es) × $0.80 = $16.80

**Subtotal Materiales:** $33.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida