## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 59282

---

### DIAGNÓSTICO
En el surtidor 3 el anillo de 95 no funciona. En el surtidor 4 el anillo de Diesel no funciona.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Este caso tiene que  ser visto  por personal  de lectochip o tecnología

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida