## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** DISTRIBUIDORA COMERCIAL COLÓN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 83263.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Surtidor no muestra galones en el despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el  surtidor en la cual el motor de subcion.no esta jalando producto.motivo ka correa esta floja.se procedio a ajustar la correa . Luego se instslo .y se hizo pruebas. Sactifactoria. En el motor#2.
Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida