## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ESTADIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 34182.0

---

### DIAGNÓSTICO
Despacho de 95 lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar cambio de check de la caja de diafragma fe petro, hubo demora ya que el tornillo de la caja de diafragma estaba tomado lo cual se realizo trabajo especial para poder extraer el check, después del cambio arranco la bomba en 32 psi y en bomba apagada se hizo prueba por 30 min en 18 psi se dejo operativo en el tanque que estaba sin funcionar queda operativo

**MATERIALES:**
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 5 unidad(es) × $50.37 = $251.85

**Subtotal Materiales:** $251.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida