## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 71552

---

### DIAGNÓSTICO
todas las surtidoras de 95 lentas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  aserco  a la estacion   y se procedió a  realizar  pruebas  de presión  a la línea de 95 y bajaba  muy  rápido  a 0 se procedió  a escabar  debajo de los surtidores  donde se encuentra  manguera  flexible  r con  fuga. Se estubo gue desmontar el surtidor  para poder  cobar  y sacar  la manguera . Se estuvo  que  buscar material  en master para proceder  el cambio  se coloco  manguera flexible  de 1.5×18 en la 95 del surtidor 3y4. Se coloco  nuevamente  el surtidor  que se avía  desmontado este surtidor solo tiene un tornillo  de anclaje .después  que se armo   el surtidor  se hizo prueba  en la linea  y se mantenía  en 20 psi se habrán los despacho  en los 3 surtidores  de 95 quedando  operativa  los despacho. También  se le coloco tapón  a una línea que  estaba descontinuada  debajo de la maquina

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58

**Subtotal Materiales:** $1.58

---

**Estado esperado:** Falla corregida