## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107560

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Se solicita verificar surtidora 1 y 2, despachan con baja presión y se detienen en cierta cantidad.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 1-2 , tarjera de señal 95 no envia el voltaje para activar , se verifica y abre paneles de STP Y SMART para confirmar alguna falla , se desconecta cable y se mide a chasis ubicando continuidad tanto en los paneles y Dispensador... ........Se desacopla hasta ducto , y paneles las señales ,tierra y neutro ,positivo para instalar inducción para verificar aislamiento  el cual.marco.bajo rango , se le avisa al ingeniero  de la situación del alambrado ya que las líneas futuras también miden bajón rango.   Al enviar información nos solicitó concluyeramos alli que se enviaría contratista para el el alambrado.
Nota : Ducto de 4 tiene poco espacio y no se tapo ya que se va a trabajar en el mismo para alambrado.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento