## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAGO EMPERADOR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 90840.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó revisión del surtidor 5/6 de 91 el cual se procedió a revisar lo cual al levantar las palancas de 91 no activa la luz piloto de la tarjeta de distribución lo cual se fue al cuarto electrico a revisar el separador se hizo puente a otro puerto lo cual mantenía la falla se requiere realizar prueba con pulser y intrínsica

**MATERIALES:**
• TARJETA INTRINSICA HELIX: 1 unidad(es) × $151.99 = $151.99

**Subtotal Materiales:** $151.99

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** se requiere realizar prueba con pulser y intrínsica