## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ENSA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82572

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se r procedió  a vajar metro  gilbarco  en la cara 1 qué estaba  con ligueo  para la reparación  se cambio los empaque y  sello del metro   luego se  instalo  y se   hizo  prueba  de despacho    también se  saco agua de contenedor  dispensador y se limpio quedando  operativa

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95

**Subtotal Materiales:** $99.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida