## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93025.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO despacho lento en el surtidor # 1-2. Y #3-4 del producto diesel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  procedio  a revisar el surtidor #1-2 .en la cual se veía un linck por ka manguera flexibles. Se procedio a sacar  5 - galones de agua oliosa  con diesel.viejo.en el dispensador  .para verificar si la manguera tenía fuga. Al sacar el agua revuelto con diesel .y se limpio la flexible con desegrasante. Y se procedio a hacer pruebas de diesel .en ka cual no tiene fuga.la manguera flexible. El lick que salía de la manguera era que venía por el tubo y se presenta en la T. Donde en Rosca la flexible. Pero como tenía agua hasta donde la manguera  flexible el agua corría por ayi  .por se descrito que no era la manguera  flexible al sacar  el agua oliosa. Luego se procedio  a sacar sedimento de la parte de la medición. Pero salió limpio la muestra.luego se procedio a sacar  la bombas sumergible  para sacar muestra por la  partes.de la bomba.y salió con bastante sedimento  . Se procedio a cambiar filtro en el surtidor #1-2 y surtidor #3-4 del producto de diesel.. queda en operativo.

**MATERIALES:**
• FILTRO DE 1" 400-30HS DELTA: 2 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 1" 400-30HS DELTA: 2 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 1" 400-30HS DELTA: 2 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Replazar filtro de los 3-surtidores  del producto de diesel.