## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94765.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Pistola de gasolina 95 surtidor # 2 tiene el clip dañado-Pistola de gasolina 95 surtidor # 4 tiene el clip dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a Realizar el cambio de las pistolas cara 2 de 95 y cara 4 de 95 se procedió a soltar el lector y colocar el lector en la pistola nueva queda operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $78.43 = $156.86
• PISTOLA 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $78.43 = $156.86

**Subtotal Materiales:** $313.72

---

**Estado esperado:** Falla corregida