## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70994

---

### DIAGNÓSTICO
AGUA EN EL TANQUE COMBUSTIBLE 95, 2 PULGADA DE AGUA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.
Se extrajo  3pulga3/8 de agua del tanque  de 95# 1 guedando  en cero se saco un aproximado  de  10 galones de agua guedando  operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida