## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TRANSISTMICA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 106446

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los dispensadores  y adsesorio  se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas se reviso sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se reviso la señal de  los surtidores  se cambiaron los filtro de la surtidora se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 12 unidad(es) × $11.45 = $137.40
• FILTROS DE 1"": 6 unidad(es) × $17.78 = $106.68
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 3 unidad(es) × $97.65 = $292.95

**Subtotal Materiales:** $537.03

---

**Estado esperado:** Falla corregida