## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TRANSISTMICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 40091.0

---

### DIAGNÓSTICO
Meter línea para circuito para los cuartos.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a entubar  del panel principal  hasta el caja de paso. Para meter alambre para un circuito para alimentar el circuito que estába en corto. Quedo en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida