## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 89041.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el preventivo de la estación se verifico cuarto eléctrico, bomba sumergible, surtidores y se verifico cuarto eléctrico

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 9 unidad(es) × $17.78 = $160.02

**Subtotal Materiales:** $160.02

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar los filtros de los 3 surtidores multiproductos