## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF 2
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 34053.0

---

### DIAGNÓSTICO
OT- 34053  surtidor 3/4 volvió a tener el problema nuevamente que no despachan.
OT - 34066.EL MISMO CASO DEL PROBLEMA.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prsedio a revisar el surtidor # 3-4 que no despacha lento.se encontró en el porta fusible  el fusible quemado.  Se prosedio a cambiar el fusible.de 5.amp. se hizo despacho.  Como pruebas. Y  trabajo bien. Por el momento se queda en monitoreo. 
Queda en operativo. Todas la maquinas y las mangas de todo los productos de los surtidores.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda en monitoreo.