## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48419.0

---

### DIAGNÓSTICO
2-boquillas de aires están dañada.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar 2-  boquilla dañada en el surtidor  #2 y # 8.quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 2 unidad(es) × $8.35 = $16.70

**Subtotal Materiales:** $16.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida