## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAPALA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57310.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1.2. se procedió a realizar correcciones de humedad en los niples y universales de la 95 y diesel se procedió a limpiar el sumpdispenser se cambió el swivel de la diesel 1. Surtidor 3.4 se procedió a corregir universal de diesel 3.4 se procedió a la limpieza del sistema hidráulico, surtidor 5.6 se procedió a limpiar el sumpdispenser y se corrigió universal de diesel 5.6 se cambió la manguera breakaway de la diesel 5, surtidor 7.8 se procedió a la limpieza del sistema hidráulico. Se procedió a cambiar el oring de spill de la diesel opw, solo queda pendiente la rotulación de la parte eléctrica

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $49.71 = $49.71

**Subtotal Materiales:** $49.71

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** pendiente la rotulación de la parte eléctrica