## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98143

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSURTIDOR 3 DE DIESEL PISTOLA DAÑADA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió  a realizar  el cambio de la pistola  de diésel de la cara 3 quedando operativa

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $79.22

---

**Estado esperado:** Falla corregida