## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 100072

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Cambio de display los números no se ven bien y tenemos inconvenientes con los clientes

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensadores 7-8 diesel cambio de display con números borrosos.
Verificación de luces las cuales esta el circuito desconectado por eso no encienden.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida