## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110481.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los breakaway de la 95.2 y la 91.8 queda operativo pieza suministro el cliente

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $53.02 = $106.04
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $106.83

---

**Estado esperado:** Falla corregida