## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 40127.0

---

### DIAGNÓSTICO
Boquillas de aire dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a reparar las boquillas de aire de la 1.2 3.4 7.8 se cambio los oring y se coloco teflon, a la 5.6 se procedio a cambiar la boquilla de aire

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida