## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79251.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:POSICION 7/8 PRODUCTO 91 VIA ISRAEL DESPACHO LENTO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar el filtro de la cara 7/8 de 91 el cual se encontraba con suciedad queda operativo después del cambio

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida