## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA NUEVO SAN JUAN
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 108127

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
Mantenimiento 3 meses

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza de polvo,  Extracción de aceite , VERIFICACIÓN ELÉCTRICA: inducción, rotación, voltaje, amperios.   Prueba de funcionamiento. 
DELTA SUMINISTRA  2 cuarto aceite............Correctivos pendiente:   Adecuación eléctrica: reubicacion de caja , cambio de contactor y termica,  instalación de breaker 2 amps.   Cambio de filtto secador a regulador e instalacion de manguera abasto de 1/2 x 2 pies.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida