## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64353.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3 de 91 no despacha 
Surtidora 2 no despacha ningún producto

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual la tarjeta ppu de la 3 de 91 marcaba el mismo precio de la diesel se procedió a colocar ppu de prueba quedando Operativo provisional, surtidora 2 la misma mantenía error de display se procedió a provocar otro error para eliminar error de display para esta maniobra se removió el sello de calibración queda operativo la cara 2 todos los productos

**MATERIALES:**
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95

**Subtotal Materiales:** $578.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente tarjeta ppu de la 91.3