## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHANIS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 101326.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

Se realizara la reparación de metro diesel lado #1 y se realizara limpieza de la isleta #1#2 alrededor del surtidor

### SOLUCIÓN PROPUESTA
procedió a desmontar metro de diesel #2 surtidor 2 se limpió piso con desengrasante .se procedió a desarmar metro de la diesel #2surtidor 2, se realizó limpieza de
metro con desengrasante posteriormente después del lavado se procede a cambiar todos los oring y se procedió a armar
metro . se montó metro de diesel #2 nuevamente en el surtidor 2 se procedió a presurizar metro de la diesel #2surtidor 2 y se procedió a a verificar la calibración. El metro que se reparó se encontraba con unos tornillos que lo fijan a la base del filtro no eran adecuados por lo cual el mismo presentaba un pequeño leak . Se requiere reemplazar

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Reemplazar metro nuevo de diesel #2 surtidor 2