## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98419.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Después de un apagón el panel de 95 tanque 1 está marcando luz roja y no se está despachando 95, se procedió a reiniciar con el botón a la derecha, pero sigue igual.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la bomba de 95 de la 1 lo cual se presentó error 3 lo cual se revisó el capacitor se encuentra dañado se requiere cambiar capacitor de 15 uf se deja trabajando el tk 2 queda pendiente

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 3/4 17: 1 unidad(es) × $43.52 = $43.52
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 3/4 17: 1 unidad(es) × $43.52 = $43.52

**Subtotal Materiales:** $87.04

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente capacitor de 15