## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 76946.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 5-6 bloqueado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisó caja de blackbox y se intercambió puertos de posición luego se devolvió a su posición original , se revisó surtidor y se encontró que cable belden con cable de señal tenía un empalme débil . Se procedió a reforzar empalme de cable belden con cable de señal del surtidor 5-6 . Queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida