## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 40099.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDORES NO ESTAN DESPACHANDO PRODUCTO DE 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar  el detector de fugas dek tanque de 91 lo cual se informo que estaba dando problemas se hizo pruebas por 10.00 dolares con devolucion al tanque y se hizo prueba con vehiculos

**MATERIALES:**
• LAK DETECTOR GASOLINA F. PETRO: 1 unidad(es) × $451.10 = $451.10

**Subtotal Materiales:** $451.10

---

**Estado esperado:** Falla corregida