## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALTAMIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82677.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la pistola de la 95.4 queda operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida