## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91368.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.MANGUERA DE DIESEL DE ALTO FLUJO DEL SURTIDOR 1 ESTA LIQUIEANDO PRODUCTO POR BREAK AWAY-MANGUERA DE 95 DEL SURTIDDOR 6 ESTA LIQUEANDO PRODUCTO POR SWIVEL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se observo que las mangueras de de 95.6 se había soltado de la manguera de procedió a cepillar y colocar teflón,se procedió a soltar la manguera de diesel alto flujo para poder corregir humedad la misma mantenía humedad por el breakaway y la manguera del carrete se corrigió queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida