## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA VERDE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 55110.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar preventivo de la estación lo cual se verifico surtidores, bomba sumergible, paneles eléctricos, botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida