## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 90734.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.  Producto de #95 .no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar la bombas de #95.en la cual se encontró que el capacitador  no sirve. Se procedio a intercambiar el capacitador de la diesel #1.hacia la bomba de #95 .para que pudieran despachar. Se le puso el capacitador  .y sus amp quedó en 5.6.y el ohmio quedó en 3.6. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Se requiere cambiar capacitador de la bomba de diesel.