## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52461.0

---

### DIAGNÓSTICO
Productos de #91. No despacha  .ninguna.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar los paneles eléctrico. Y luego se reviso el manjol en la cual se encontró la fuga en la línea de la bomba sumergible. Se encontró rajado al costado de la línea. Se requiere cambiar esa línea ya no hay ese replaso para esa línea se requiere cambiar línea de la bomba hasta la surtidora #3-4..por el momento no se puede usar hasta lo reparen .todo depende de delta.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambiar línea de la bomba #91.