## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33731

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita extracción de agua 1 1/2 pulgada del tanque de 95 #1 esta es la cuarta vez que esto sucede y en día anteriores con la lluvias se extrajo 3 1/2 de agua de ese mismo tanque , se solicita la revisión del mismo para ver por donde se esta filtrando el agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento  a la estacion  y se verifico  la entrada  de agua la cual tenia goteo constante  se saco agua de mongol hasta poder sacar  la bomba y se percata que la misma  no está sellado se procede  a limpiar  y colocar selicon  a la base  y al sello de la bomba  se extrajo agua de contenedor  y se limpió  quedando seco y si agua

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida