## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 85020.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO possible fuga en el producto #95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar dispensadores. No se encontró nada .y se reviso el manjol de #95. No se encontró nada .se lavo los accesorios de la bomba sumergible Co n desegrasante y  se pinto los accesorios con anticorrocivo gris.queda en operativo. Luego se puso el reloj para medir la precion  de las líneas. Con valvula de impacto  y la llave  depaso. Cerrada. Se le metió 50.psi .depues de 30:00.se mantubo 50.psi. fue la prueba  de precion  del producto #95. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida