## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32647.0

---

### DIAGNÓSTICO
Los surtidores no están despachando, en el sistema todo aparece normal, no hay ningún mensaje. Surtidores cerrados a la espera de reparación. Display de la 95 parpadeando.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar surtidor lo cual presentaba error 20 en ambas caras de 95 de la 3.4 lo cual se procedió a realizar reboot al surtidor para quitar error se procedió a iniciar venta en el surtidor lo cual vendió sin problemas algunos queda operativo son fallas, hubo que esperar 8 min para ingresar parámetros verificación de ventas por 1 hora sin fallas

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida