## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA JUAN DIAZ
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 73194

---

### DIAGNÓSTICO
Cambio de filtro

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio los filtro  del surtidor 1y2 que estaba  pendiente  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTRO ROJO PETROCLEAR 1" DELTA: 3 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida