## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 51827.0

---

### DIAGNÓSTICO
No tiene cobertor los botones  de emergencia  y luz.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a instalar 2 cobertor para luz y parada de emergencia. Quedó en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida