## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86744

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOFALLA EN EL DISPENSADOR #2 DE LA ESTACIÓN . EL MISMO ARROJA ERROR #20.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  2 que se avía marcado el heror  20 se limpio el pulser y se  ajusto los tornillo  ya que  tenia  juego  queda operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida