## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** INTERTRANS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 56698

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el contador y lo adsesorio  se reviso  el sistema eléctrico  se tomaron los amp y volt  se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:**
• FILTROS VELCON VF-61  1.5"": 1 unidad(es) × $639.86 = $639.86

**Subtotal Materiales:** $639.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida