## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CAPIRA (EXLYMSA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84635.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.surtidor 2cara 4 manguera de 95 esta liquiando en la parte de arriba de la manguera derrama combustible urgente reparacion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a ajustar con teflón la manguera breakaway de la 95.4 la cual estaba goteando queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida