## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DOS MARES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50352

---

### DIAGNÓSTICO
el surtidor 3 no le funciona el teclado-producto de 91 no se puede despachar combustible SURT 5

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el surtidor  5 producto  de 91 se  coloco sensor de encendido  que  se avía  movido  de su posición  guedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida