## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93046.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO  surtidor #1-91. Manguera de combustible rota.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar manguera de 3/4.×14" de combustible surtidor #1-91.queda en operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA 3/4X14`  USA IRPCO"": 1 unidad(es) × $127.50 = $127.50

**Subtotal Materiales:** $127.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida