## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 65549

---

### DIAGNÓSTICO
Producto lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los surtidores   que estaban lentos  se procedió  a sacar agua de los manjoles  para sacar la  bomba se limpiaron  2 manjoles  quedando  seco se procedió a sacar la bomba  se le cambio empaque  de cartucho  se observo  tornillo del cartucho  flojo luego  se midio  la reserva  de la bomba la cual  tenia 1 pulgada  se recogió  la bomba dejándola  en 5 pulgada de reserva  quedando operativa

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida