## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33506.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)REEMPLAZO DE METRO 91 NO. 1 Y 2 DELTA SUMINISTRA-CORREGIR HUMEDAD EN LA BASE DEL FILTRO DE LA DIESEL 1-2-CAMBIAR METRO DIESEL CASA 3 POSICION 3 DELTA SUMINISTRA-ANCLAR VALVULAS AL CONCRETO 95 Y DIESEL-REEMPLAZAR DISPLAY 4 VISTA OPACO CARA 4 DELTA SUMINISTRA-REPARA METRO DE LEAK 95 CARA 6 CON LEAK DELTA SUMINISTRA KIT-CORREGIR HUMEDAD NIPLE BAJANTE DE LA 95 5-6-PINTAR ACCESORIOS Y RAQUETEAR LO OXIDOREPARAR METRO DE LA 95 CARA 8 DELTA SUMINISTRA KIT -CORREGIR UNIVERSAL DE LA 7-8 DE 91-PINTAR CON ANTICORROSIVO ACCESORIOS 7-8CAMBIAR SELLO DE LA TAPA SPILL DELTA SUMINISTRA-EXTRAER AGUAVERIFICAR ARO DE CALLE 91 QUE ESTA FUERA DE POSICION LA TAPA Y PONERLA EN SU POSICION SIEMPRE Y CUANDO SOLO HAY QUE ENDEREZAR SI HAY QUE CAMBIAR MARCO SE LE COTIZARA APARTE-LIMPIEZA TANK SUMP

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a cambiar el metro de la 91 de la 1, se reparó metro de la 91 de la cara 2, se ajustó base de metro de la diesel 2, se procedió a rellenar con material orificio de la manhole de bloque de la 3.4 para anclar válvulas con concreto, se pinto accesorios de la la 3.4, se ajustó metro de la diesel 3, se procedió a reparar metro de la 95 de la cara 6, se ajustó metro bajante de 95 de la 5.6 de la 95, se pinto accesorios de la 5.6, se reparó metro de la 8 de 95, se pinto accesorios de la 7.8 se ajustó universal de 91, se cambio display encor 500 de la cara 7 estaba distorsionado, se extrajo 5 galones de agua del sump de 91 y se limpio, se extrajo 20 galones de agua del manhole de diesel 4 k se cambio sello de spill , se rótulo paneles eléctricos queda todo operativo

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 2 unidad(es) × $47.25 = $94.50

**Subtotal Materiales:** $94.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida