## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHANIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 54442.0

---

### DIAGNÓSTICO
DISPENSADORES DE 95 LENTOS 1-2-3-4-5-6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a verificar voltage y amperaje de la caja del guardian de 95 se midió ohmios todo en normalidad 4.5 amp. Y ohmios 3.6 se realizó monitoreo lo cual se diagnóstico que fue un bajón que provocó flujo lento se procedió a colocar el sw2 en 8 en on para un auto reset queda operativo sin anomalías

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida