## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91415.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Manguera desprendida del surtidor # 2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a ponerle la manguera directa sin breckaway  temporal.  Porque el breckaway está dañado.de 1" y se cambio swivel  de 1" en el surtidor #2. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56

**Subtotal Materiales:** $79.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Ponerle breckaway  de 1" Surtidor #2.