## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANATRUCK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105814

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Flujo lento en despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador Century alto flujo , verifica fecha de filtros actuales reemplazados en enero 2025, video de despacho por 22 galones se envia a Delta para su desicion y son autorizados,  se busca en Delta los 4 filtros para su reemplazo,   adicional se enviaron fotos de las 2 pistolas con humedad y swivel los cuales fueron autorizados por el ingeniero Salinas para su reemplazo.  Se reemplaza los 4 filtros 800-30 y sus sellos, se realiza pruebas devuelta al tanque de 5 galones en la manga #2  , se rotula fecha de hoy .Flujo aumento a 30 gls por minutos.

**MATERIALES:**
• PISTOLA DE 1 OPW: 1 unidad(es) × $180.00 = $180.00
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• FILTRO DE 1"" SURTIDOR DE ALTO: 4 unidad(es) × $25.00 = $100.00

**Subtotal Materiales:** $473.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida