## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75814.0

---

### DIAGNÓSTICO
el surtidor #4 no despacha ninguno de los 3 productos se reinició el sistema se apagó el break del panel del surtidor y no funciono

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión lo cual se encontraba una tarjeta ppu en corto lo cual se observo que el de la 91 mantenía una intermitencia en corto lo cual se procedió a cambiar se hizo varias pruebas quedando operativo

**MATERIALES:**
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95

**Subtotal Materiales:** $578.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida