## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AERONAVAL RODMAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77985.0

---

### DIAGNÓSTICO
La bomba sumergible del tanque #95 .no arranca.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el panel eléctrico en la cual el brecker está abierto por motivo de un corto circuito en la línea de tubería galvaniza de 1" eléctrica.donde contiene las 2-lineas de la 2 bomba sumergible de diesel y gasolina. Y la de diesel también esta afectada 1 fase pelada el alambre y chiporriaba candela. Se procedio temporal se corto a 1.1/2 metro de tubería galvaniza para cortar los alambre. Para empatar alambre nuevo.hasta que compre material .para adecuar la lineas.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Adecuar las líneas eléctrica. De gasolina y diesel.