## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ALQUILERES COAMCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86101

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOcalcasa del elemento velcon  está dando problema

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso   la calcasa  del elemento  velcon que  tenia fuga se hizo prueba  de presión  en la bomba y tenia 32 psi se reviso el  elemento  y tenia una fisura se procedió  a cambiar  la calcasa  y se puso a despachar  se retiro  material en  delta para hacer una adecuacion  en la válvula   se cambio  el swivel  de 1 en la pistola  se despacharon on toda la flota  de camiones  que estaban  vacio

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 9 unidad(es) × $97.65 = $878.85

**Subtotal Materiales:** $959.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente  cambiar válvula  selenoide  a la lineay hacer adecuacion