## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 72746.0

---

### DIAGNÓSTICO
Producto de #95.en los surtidores tiene falla

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar paneles eléctricos y sus voltaje y se reviso la bombas sumergible. En la cual el capacitador no marca la capacidad. Esta marcando 16.uf.se le instalo uno nuevo de 25.uf.se hizo despacho sactifactoria. Quedan los surtidores en despacho.del producto #95.en operativo.

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98

**Subtotal Materiales:** $179.98

---

**Estado esperado:** Falla corregida