## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 89779.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Surtidor # 1-2. Sale en el display error 20.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el surtidor #1-2.en la cual se encontró. En la intrisica dañada.se procedio a cambiar  tarjeta intrisica. Y se aprovecho limpiar la tarjeta  con spray clenn.las 3-tarjetas. Se hizo pruebas. queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida