## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA HERMOSA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86383

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOflapper advantage del dispensador #4 se cayó.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se le coloco tornillo a la  funda  de 95 en la cara 4 que  estaba caída  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida