## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58667.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correcciones de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar pistola del surt #7-95. #8-95. #10-95.  4 #-91. #6-91 y 95.queda en operativo.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 6 unidad(es) × $83.18 = $499.08

**Subtotal Materiales:** $499.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar swuivel de1".y swivel de 3/4. Manguera de combustible.