## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37037.0

---

### DIAGNÓSTICO
Solicitamos la instalación de una pistola en el surtidor 5, producto 95 ya contamos con la pieza

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la pistola de la 95 de la cara 5 queda operativo pieza suministrado por el cliente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida