## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84649

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOLa boquilla de caucho de agua esta rota

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio  2 boquilla  de agua una en la isla1y2 y otra  en la 5y6 quedando operativa

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AGUA: 2 unidad(es) × $19.95 = $39.90

**Subtotal Materiales:** $39.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida