## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA VERDE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 68892

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar teflon por inspección de los bomberos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento  ala esta en la cual se procedió a soltar breakaway de diesel y 95 que se encontraba flojo y a la vez se encontraba mancha. Se procedió a desacoplar y a colocar nuevamente teflon. Se realizó reemplazo de swivel de la #1 de 95 y swivel de la #2 de diesel,se reemplazo swivel de la #7 de 95 y swivel de la #8 de diésel. Se corrigió teflon de la diésel #5 y se reemplazo tflon en lammande breakaway de diésel #5 y se corrigió teflon de manguera de breakaway hacia el swivel de diésel cara 6 y se corrigió teflon en swivel de la #7 de diésel y 91.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 4 unidad(es) × $35.00 = $140.00

**Subtotal Materiales:** $140.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida