## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CAPIRA (EXLYMSA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35288.0

---

### DIAGNÓSTICO
surtidores de 91 super lentas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión lo cual se observo despacho al llegar a la estación lo cual se tenia que levantar las palancas varias veces para poder levantar presión, procedió primeramente a revisar el detector de fuga lo cual fue difícil sacar ya que la bomba tenia el cabezal flojo y el detector de fuga estaba tomado lo cual se logró extraer el detector de fugas se observo  que el check del detector no estaba subiendo lo cual no tenía la presión para poder despachar, se procedió a colocar otro detector de uso, lo cual se requiere realizar el pertinente cambio al detector de la 91 queda operativo provisional

**MATERIALES:**
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 4 unidad(es) × $50.37 = $201.48
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $1.05 = $5.25

**Subtotal Materiales:** $206.73

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente detector de fuga de gasolina red jacket