## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 68785

---

### DIAGNÓSTICO
Despacho de gasolina 91 sale lento en todos los surtidores... Por favor revisar urgente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  los amperaje y ohm y  luego se procedió a sacar la bomba de 91 se e probado  a cambiar  el empaque  del cartucho  que estaba f cristalizado  luego  se bajo la bomba  y hicieron  varios  despacho  queda  en monitoreo la bomba  de 91se cambiaron  2 filtro  en la 123y4 de 91

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45

**Subtotal Materiales:** $67.07

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda en monitoreo  la bomba de 91