## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43202.0

---

### DIAGNÓSTICO
daño en swivel, se necesita colocación de teflón a los swivel de ambas caras del surtidor 1-2 ./daño en swivel, se necesita colocación de teflón a los swivel de ambas caras del surtidor 3-4 ./daño en swivel, se necesita colocación de teflón a los swivel de ambas caras del surtidor 5-6 ./daño en swivel, se necesita colocación de teflón a los swivel de ambas caras del surtidor 7-8 ya que la estación esta próxima a la inspección de los bomberos.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los teflones de los acoples(swivel) se procedió a cepillar a las 24 mangas se procedió a cambiar el swivel de la diesel 5 ya que tenia humedad queda todo operativo acorde a lo que inspeccionan los bomberos

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida