## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALTAMIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93146.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Mermas acumuladas en el mes en la 95 Nos salen mermas en la 95 y siguen acumulando. Se compro una vara nueva y con la nueva nos sale las medidas con merma en la 95 casi con -1200 litros y la 91 con -417.74litros y Diesel -339litros hasta el dia de hoy en el libro de tanques. Se comparó la vara nueva con la vieja y habia casi una pulgada de diferencia entre ambas varas.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la revisión de la vara de medir lo cual se observa comparación de una y la otra la nueva está completa y la vieja mantenía una diferencia de 5/8 a 4/8 relativamente le hace falta media pulgada a la vara vieja el día 18 mantenía las calibración de diesel en +140ml global en las 4 mangas, la 95 con +70ml global en 3 mangas y la 91 en +170ml global en las 4 mangas. Diferencia encontradas en desajustes y en varas de medir

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida