## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48913.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola del surtidor 7-95 bota por el swivel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar las pistola se le hizo pruebas de las pistola no es por la pistola .luego se hizo pruebas  con el swuivel  no es el swuivel. El problema es que le pusieron  mucho teflon y no enroscada bien. Se le quito el teflon viejo y se le puso teflon nuevo .se le hizo pruebas. Sastifactoria. Queda en operativo..

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $0.83

---

**Estado esperado:** Falla corregida