## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ESTADIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64404.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #3-4. Despacha  lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar surtidor #3-4.en la cual se encuentran sucio el filtro.se prosedio a cambiar filtro de 1".de diesel. Se hizo pruebas sactifactoria. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida