## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60325.0

---

### DIAGNÓSTICO
Daño en pistola 95.4

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desarmar el lector del chip de la cara 4 de 95 el cual se cambió la pistola después del cambio se colocó el lector chip queda operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida