## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 65335

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron 2 surtidores  de  3 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 12 unidad(es) × $0.84 = $10.08

**Subtotal Materiales:** $10.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida