## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53620.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambio de manguera de diesel del surtidor #1-2.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a quitar del los 20.pie de manguera de combustible.  Del surtidor #1 -diesel.  Se le quito 10.pie .y quedo con 10pies de manguera de combustible.  Y se le cambio 1-Swivel en el surtidor #1- diesel. Queda en operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida