## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DELTA LA BOCA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33485.0

---

### DIAGNÓSTICO
ACRILICO DE DE BOTON DE EMERGENCIA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a medir lo cual se requirió cortar un lado del cobertor de emergencia de la estación se instalo queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida