## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL ESPINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 45952.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 1-2 no borra.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor #1-2 en la cual surtidor #1- no borraba. Ya el personal de sistemas resolvió el problema del surtidor #1.se encuentra en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida