## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103696

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO manguera  desprendida  cara 1 de 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al. Lugar y se procedió a cambiar el breakaway de la 95 de la cara 1 que se avía desprendido quedando operativa

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $53.02 = $53.02
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $53.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida