## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 85055

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los dispensadores y adsesorio se revisaron los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente se cambiaron los filtro de la surtidora 123y4  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida