## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42732.0

---

### DIAGNÓSTICO
CAMIO DE MANGUERA DE AIRE COMPLETA EN ISLA 5/6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la manguera espiral de la cara 6 de aire queda operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida