## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109301

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSURT 4 ESTA LENTA 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar se reviso  el surtidor  se le cambio el filtro  luego se. Realizo  prueba  de despacho  en ambas cara   y la cara 3 despacha bien  y la 4 está  lenta se reguiere el cambio de la  valvula  proporcional   de la cara4

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 1 unidad(es) × $11.45 = $11.45

**Subtotal Materiales:** $11.45

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Se reguiere el cambio de la  válvula  proporcional  de la cara 4