## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AVENIDA B (PANAZONE)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94244.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Reemplazar sello de tapa opw de spill de 91-Limpieza de sumptank de 91

Reemplazar tapa de llenado de 4” en spill de diesel-Instalar sello de tapa de spill opw en spill de diésel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el reemplazo de sello de tapa opw de el spill container de 91 y se cambió tapa de llenado de 4" en spill container de 91


Se procedió a realizar el reemplazo de sello de tapa opw en spill container de diésel y se cambió tapa de llenado de 4" en spill conté diesel. Queda operativo

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $185.10

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente limpieza de sumpdispenser de surtidor 1-2,limpieza de sumpdispenser de surtidor 3-4,reemplazar anclajes de válvula del surtidor 5-6 extracción de agua y limpieza de tanksump de diésel,e de agua y limpieza de tanksump de 95#1, pintar accesorios de bomba sumergible de 95#2 con pintura anticorrosiva y extracción de agua y cambiar cobertor acrílico de botonera de emergencia por uno de metal