## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80347

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO   bomba de 91 despacha lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los  surtidores  luego  se saco la bomba y se procedió  a cambiar e l empague  que estaba  cristalizado  luego  se hizo prueba  a la  linea  producto de 91 donde se mantiene  18 psi en  tiempo  de 25 minuto  la bomba dev91 queda  en monitoreo

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $31.24

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda en monitoreo  la 91