## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AVENIDA B (PANAZONE)
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 69969

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (4 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron los dispensadores y adsesorio se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas se reviso el sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente se cambiaron los filtro de la surtidora quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS BIO TEK 3/4"": 12 unidad(es) × $13.18 = $158.16

**Subtotal Materiales:** $158.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida