## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 52963.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 4 surtidores se demoró en calibrar ya que la diesel 3 no despachaba lo cual se reviso varias verificación

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida