## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PEDREGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86901.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Sacar agua del tanque#2-95 de 1".

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio sacar agua del tanque #2-95 .se saco 3-galones de agua.  Y se cambió la tapa de 4" de llenado porque esta defectuosa Quedo en cero.queda en operativo.

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50

**Subtotal Materiales:** $26.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida