## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANATRUCK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110046

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
La manguera del surtidor de diesel tiene alambre afuera

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#2 diesel  se verifica largo , se busca en Artimex y se sube a Panatruck para su reemplazo... Se desmonto carrete para poder soltar manguera ya que no permite introducir herramientas por.la cercanía del dispensador,  se instala.manguera y así acopla nuevamente en su posición...Prueba de funcionamiento con 5 galones devuelto al tanque...

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMBUSTIBLE 1 X 50: 1 unidad(es) × $413.78 = $413.78
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75

**Subtotal Materiales:** $714.32

---

**Estado esperado:** Falla corregida