## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PETRO HIELO MUELLE PANAMA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 42307.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la calibracion del surtidor de 2 productos 91 y diesel queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.84 = $1.68

**Subtotal Materiales:** $1.68

---

**Estado esperado:** Falla corregida