## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA EL TECAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97747.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.95 del surtidor 8 se pasa al programar la cantidad

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a que bajara el fluido de carros ya que es hora rápida se procedió a desarmar la válvula selenoide y se revisó lo cual mantenía una obstrucción en el check lo cual se libero quedando operativo la 95.8

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida