## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANATRUCK
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 70463

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente Monitoreo de agua por lo cual se va requerir saca bomba sumergible ya que Delta programo limpieza del tanque de diésel por sedimento en el día de mañana, se extrajo alrededor de 40 gls entre agus y residuos de sedimento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se acercó al lugar se procedió    a medir  y marcaba 1 pulgada de agua en el llenado  se procedió   a sacar la bomba y medí  a  si mantenía agua y lo que marca es sedimento  marca 2 pulgada se bajo  la bomba y se procedió a  cambiar los filtro  el de 3/4 y de elementos   se hizo  prueba  de despacho   se saco las 2 pulgada de agua quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTRO 3/4 30 MICRONES: 1 unidad(es) × $12.66 = $12.66

**Subtotal Materiales:** $12.66

---

**Estado esperado:** Falla corregida