## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 90883.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Pendiente  intercambio linea

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a sacar bomba de la #2-95 .para sacar muestra en la  parte de la bomba .y luego se recogió la bomba para dejarla en 8" de reserva .y se le instalo streiner al cartucho. Y luego se le hizo pruebas y quedó en operativo. Y luego se saco la bomba #1-95 para recogerla y dejarla en 8 " de reserva. Se retifico el oring de l detector de fuga. Se le hizo pruebas. Sastifactoria. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida