## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 90914

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSURT MUELLE Buenos días, Es para reportar la surtidora de gasolina en el muelle, esta muy lenta debe tener algún problema con la manguera. Necesito del apoyo de ustedes Urgente. Gracias,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el despachó  y se procedió  a sacar el filtro  de elemento  velcon  para remplazarlo  ya que  teniaa mucho  sedimento  se coloco  y se hizo  prueba  quedando operativa  y también  se le coloco telón  a ka pistola  de alto flujo del surtidor 4 que tenia ligueo

**MATERIALES:**
• FILTROS VELCON VF-61  1.5"": 1 unidad(es) × $949.41 = $949.41
• FILTROS VELCON VF-61  1.5"": 1 unidad(es) × $949.41 = $949.41

**Subtotal Materiales:** $1898.82

---

**Estado esperado:** Falla corregida