## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BUENAVENTURA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 74719.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor apagado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor lo cual se evaluó el surtidor se midió cable del Surtidor no marcaba los 120v luego se procedió a revisar los paneles eléctricos lo cual el panel de bombas y surtidora no estaban energizado lo cual se reviso el botón de emergencia lo cual estaba oprimido se hizo prueba de borrado en el surtidor queda operativo, ojo se busco el administrador en rba rio hato para que nos llevara a la estación y que requiere permiso de igual se dejo nuevamente en la estación

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida