## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 72613.0

---

### DIAGNÓSTICO
El diesel del tanque #1 se esta pasando para el tanque #2 el tanque #2 se dejo de utilizar por 7 dias y cada dia va en aumento y lo que falta en el tanque #1 esta sobrando en el tanque #2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a observar lo cual se requiere lo siguiente adecuadas sistema ya que no mantiene unión universal para realizar cambio de check de línea de 2 pulgada se requiere adecuar para su cambio

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar check de 2 pulgada y adecuar instalación del sistema