## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84363.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.tanque #-91 tiene 1" pulgada de agua.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar tanque #91 pero no tiene agua.pero el aron de bronce estaba flojo.se prosedio a ponerle teflon y permatex. Y se apreto bien.   El tanque #1-95 tiene 1."1/2 de aguas. Se procedio a sacar el agua y quedo en cero. Y se le metía el agua por el niple de 4" del spill  se le puso teflon y permatex.  Y el tanque de diesel tiene 3.1/2.de agua se le metía por el niple de4" del spill. Se le saco y quedó en cero. Y se le puso teflon y permatex. Y se apreto bien.

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80

**Subtotal Materiales:** $252.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida