## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48664

---

### DIAGNÓSTICO
La manguera de agua del surtidor 5 y 6 esta dañada-Las boquillas de aire del surtidor 1,3 y 5 tienen fuga de aire-La pistola de la 91 esta botando combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio el swivel  de la cara 1 de 91 que tenia ligueo  se cambio boquilla de aire  en la 3 ,5 se reparo  la dela 1 y se coloco  teflon  a la de agua quedando  operativa

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida