## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31983.0

---

### DIAGNÓSTICO
el despacho de diesel en los 3 surtidores se pone lento cuando se estan utilizando dos oh mas surtidores a la vez

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primero a revisar el filtro de la 1.2 que es la que más usa lo cual no mantenía suciedad cambio el 25.2.22 se procedió a revisar los sump lo cual se observo fuga por la mariposa de la llave de paso de diesel goteo constante lo cual se coloco reloj de presión en la válvula para observar los psi lo cual el tk 1 de 32 baja 6psi y el tk 2 de 32 psi a 10 psi se ajustó la caja de diafragma de los 2 tks el tk 2 se cambio el check lo cual se observo de 36 psi rango de 20 a 18 psi, tk1 inhabilitado se requiere cambiar la caja de diafragma no mantiene se cambio check seguía igual se cambio llave de paso de 2" lo cual se dejo operativo tk2 con 56".

**MATERIALES:**
• VALVULA DE BOLA DE 2"" NIBCO: 1 unidad(es) × $60.46 = $60.46
• DIAFRAGMA: 1 unidad(es) × $6.58 = $6.58

**Subtotal Materiales:** $67.04

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambiar caja de diafragma red jacket modelo viejo del tk 1 de diesel