## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PANAMA NORTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94658

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Surtidor 5-6 despacha lento el producto maxima 95-Tapa de 4 de la boca de descarga producto maxima 91-Las tapas de 4 pulgadas dela boca de descarga del tanque de máxima 95 no cierran completamente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a  cambiar  tapa de llenado de  4  en   ka 95 y91 también  se cambio  el sello de spill en  la. 95 en el llenado  los filtro se cambiaron  en el preventivo

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $119.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida