## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92815.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVo  surtidor #2-sale error  20.al despachar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  #2 en l cual se encontró  los empalme de los sensores haciendo falso contacto. En la cual el alambre está negro de carbón se procedio a  limpiar la sucieda con clener eléctrico  y se le hizo empalme nuevo .y  Se reparo el botón  de emergencia. No se pudo hacer pruebas. Poque la lus se fue.
.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida