## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DOS MARES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82905

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 95 cara 3 dispensa muy lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el surtidor  se reviso  el  metro   se intercambio  metro    la válvula  selenoide   se hizo cambio de válvula  y el problema  perseguía  que  despacha   muy lento   por último se hizo intercambio  de tarjeta  hidráulica  de la 7y8 para la 3y4  para verificar  si el problema   pasaba  en la 7y8 y efectivamente  el problema  era la tarjeta  se coloco  nuevamente  como estaba  para que  trabajar a la 7y8 quedando  pendiente  la tarjeta en la 3y4 la cara 4 trabaja correctamente  solo la que no despacha  es la 95 de la cara 3

**MATERIALES:**
• TARJETA HIDRAULICA ADVATAGE T-: 1 unidad(es) × $309.75 = $309.75
• TARJETA HIDRAULICA ADVATAGE T-: 1 unidad(es) × $309.75 = $309.75

**Subtotal Materiales:** $619.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente  la tarjeta  idraulica