## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80555

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  manguera  de combustible de diésel en la cara 3 se remplazo  swivel de  diésel en la cara 3 se  remplazo  swivel  de diésel en la cara  1 se remplazo manguera de  breakaway en la 91 cara 7 se cambio  sello de spil  en la diésel  2  pendiente  el cambio  de la manguera de  combustible  en la 6  de 91 yen ka cara 8 de 91y95  los  foros  se cambiaran  por de reporte  los otro adsesorio  ya fueron  cambiado  por reporte

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $35.00 = $70.00
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $27.29 = $27.29
• TEFLON DE 3/4: 2 unidad(es) × $0.79 = $1.58
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 3 unidad(es) × $87.06 = $261.18
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $447.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar  3 manguera  de combustible  91 de la 6y8 95 de la 8