## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA SALLE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 102204

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Buenas tardes tenemos bloqueada la surtidora 1se brisó bastante con el aguacero de hoy y ahora no borra

### SOLUCIÓN PROPUESTA
№1- bloqueado por agua en display y ppu ,  se verifica puntos de entrada por parte superior y parte central despegado el acrílico protector debajo de las calcomania frente a los ppu.   Se pega con silicon gris acrílico y se instala protectores plásticos en cara 1y 2 a display y placa ppu y tarjetas de entrada de corriente.   Se verifica daños en ppu y se corrige corrosión en faja.   Queda trabajando .

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida