## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43790.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3.4 no enciende

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual el surtidor la fuente estaba en buen estado, se procedió a verificar breker el mismo no se mantenía se hizo prueba de continuidad para descartar algún corto en línea queda operativo trabajando en el mismo breker de la 1.2 provisional

**MATERIALES:**
• BREAKER 20A 2P G.E.: 1 unidad(es) × $13.13 = $13.13

**Subtotal Materiales:** $13.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente breker de neutral interrumpido para la 3.4