## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101693

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Hola

Se ha asignado una órden de trabajo en Fracttal.

 

Id. de la OT: OT-101693-24


Fecha de creación: 2025-07-14
Generado por: REBECA GALVEZ
Responsable: MASTER SERVICES, S.A.
Activos: DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE 5-6 A/F { 20020-A56 }
Tareas: MANGUERA FLEXIBLE ROTA EN EL CONTENEDOR DEL SURTIDOR 5-6 ALTO FLUJO-EXTRACCION Y LIMPIEZA DEL CONTENEDOR

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 5-6 , se desacopla electricidad , se desmonta Dispensador Century y se retiran barras para desacoplar manguera de 1.5 x 12" e instalar una nueva.  Se instala Dispensador se instalan wire nut nuevos a empalmes en caja de paso y caja antiexplosiva. Se extrae sedimentos y se lava contenedor y Dispensador interna y externamente.  Prueba de despacho devuelta la tanque.      Se instalo 2 anclajes nuevos 1/2 x 6.  Cambio de focos 7watts .

**MATERIALES:**
• MANGUERA FLEXIBLE 1.5 X 12 OPW: 1 unidad(es) × $260.62 = $260.62
• WIRE NUT: 14 unidad(es) × $0.21 = $2.94
• FOCOS C/R 11W: 2 unidad(es) × $6.35 = $12.70

**Subtotal Materiales:** $276.26

---

**Estado esperado:** Falla corregida