## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 72059

---

### DIAGNÓSTICO
boquilla de agua en surtidor 1 y 6 ambas dañadas y en surtidor 6 la llave de paso dañada-pistola de 91 surtidor 2 tiene liqueo-automatico de la pistola de 95 surtidor 4 dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se le coloco  adapter  de 1/4 a la boquilla de agua  que estaba  partida  se cambio swivel en la 91 de la cara 2 que  tenia ligueo  se cambio pistola  en la 4 que  estaba dañada  queda  pendiente  el cambio de la llave de paso de 1/2 en la columna  6

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente  llave de paso de 1/2