## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107254.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desacoplar válvula selenoide de 95 en la cual se percató que sello inferior están muy delgado y no sellaba correctamente. Se procedió a instalar sello de 7/8 y se le lubricó con grasa y se procede a acoplar válvula selenoide de 95. Queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING 7/8 FLUOROSILICONE: 1 unidad(es) × $7.57 = $7.57

**Subtotal Materiales:** $7.57

---

**Estado esperado:** Falla corregida