## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106810

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOCambiar swivel del dispensador de diesel No 2, ya tengo la pieza en la estaciòn.-cambiar manguera del surtidor N 3 Producto 95 que està floja.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió  a cambiar  la manguera de 95 de la cara 3 también se cambio   el swivel de  diésel  de la cara 2 qué  estaba con ligueo quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $122.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida