## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES METETI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79275.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:Se solicita con urgencia la reparacion del teclado del surtidor tres cara cinco y seis,Se solicita con urgencia la reparacion del teclado del surtidor dos cara tres y cuatro/Se solicita con urgencia la reparacion del teclado del surtidor uno cara uno y dos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar teclado por teclado encontrando así el teclado de la 6 dañado se procedió a cambiar con el el marco completo, se procedio a cambiar el teclado de la cara 4 completo con el marco ambos marcos deteriorados, en el surtidor 1/2 se reviso lo cual en este surtidor que mantenía los 4 preset dañado lo cual encontrando un falso contacto en una de las caras se cambió un preset de la 2 se habilito el 1 uno para por cada manga queda operativo

**MATERIALES:**
• PRESET 4 VISTA: 2 unidad(es) × $128.09 = $256.18
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 1 unidad(es) × $3.95 = $3.95
• PRESET WAYNE VISTA 888350-001: 1 unidad(es) × $169.96 = $169.96

**Subtotal Materiales:** $430.09

---

**Estado esperado:** Falla corregida