## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTERRICO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 89445

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSe requiere el reemplazo de metro de 95 octanos de la cara #4 ya que agarra ajuste.( reportado por Máster Services hoy en calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se soltó metro  de 95 en el surtidor 3y4 al momento  de soltar  la base se partió uno de los  tornillo  se estuvo  que  llevar la base a tornaría para  poder sacar el  tornillo  luego se instalo el  metro  nuevo  se procedió  a  calibrarlo quedando operativa se uso formula para la limpieza

**MATERIALES:**
• METRO WAYNE ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15

**Subtotal Materiales:** $762.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida