## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94716.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a bajar metro de diesel cara 6 para poder desarmarlo. Se desarmó metro de diesel cara 6 para su limpieza. Se procedió a limpiar metro de la diesel cara 6 con fórmula 83. Se procedió a armar metro de diesel cara 6 nuevamente y se procedió a montar. Se procedió a presurizar metro de diesel cara 6 y se verificó la calibración de metro de diesel cara 6

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15

**Subtotal Materiales:** $233.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente extracción de agua de manholes e instalación de mini breaker