## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALTAMIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79204.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO rotulación de botón de emergencia

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió hablar con la administración luego se procedió a colocar etiqueta de parada de emergencia por recomendación de los bomberos queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida