## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99687

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
SE SOLICTA LA REPARACIÓN DEL BREAK AWAY DE LA MANGUERA DE 95 DEL SURTIDOR 4.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
№4 -95. Reemplazo de breakway 3/4 
№5- 91, Reemplazo de swivel 3/4 con goteo.

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $53.02 = $53.02
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $88.02

---

**Estado esperado:** Falla corregida