## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTE OSCURO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 101025

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES
MANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Verificación , ajuste de 18 mangas de 91,95, diesel con volumetrico 20 litros.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida