## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 47939

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  3 surtidores  de 3 producto quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.84 = $15.12

**Subtotal Materiales:** $15.12

---

**Estado esperado:** Falla corregida