## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62083.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el swivel de la diesel 2 limpieza hidráulica del surtidor 1.2, se procedió a cambiar teflón al swivel de la diesel 4 se hizo limpieza hidráulica al surtidor 3.4, surtidora 5.6 se pinto accesorios del surtidor, se cambió la calcomanía del preset de la cara 6 se cambió el swivel de la cara 6 diesel, se colocó protector de parada de emergencia

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $37.77 = $75.54

**Subtotal Materiales:** $75.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida