## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52340

---

### DIAGNÓSTICO
se daños la caja de boton de luces

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se requiere  el remplazo  de los acrílico  de las botonera ya que las partieron

**MATERIALES:**
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 2 unidad(es) × $40.69 = $81.38

**Subtotal Materiales:** $81.38

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Colocar acrílico  de botonera