## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79145.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOS DISPENSADOR #5-6 .de diesel no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar surtidor #5-6 de diesel en la cual se encontró fusible dañado. Se procedio  a cambiar fusible en el surtidor #5-6 diesel. Se hizo pruebas  .queda en operativo.

**MATERIALES:**
• FUSIBLE DE VALVULA DE IMPACTO: 1 unidad(es) × $33.27 = $33.27

**Subtotal Materiales:** $33.27

---

**Estado esperado:** Falla corregida