## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SPTCH
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31262.0

---

### DIAGNÓSTICO
la manguera fue partida en el acople de seguridad porque arranco el vehículo cuando aún estaba despachando, el cliente indica que estos acoples se han instalado muy cerca de la pistola y hacen complicado la manipulación de la misma la cual limitó su movimiento, consulta si esos acoples no se pueden instalar más alejado la de pistola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desacoplar manguera de 1 que une al surtidor  ya que tenia un liqueo se soltó desde el swivel del carrete, se procedió al cambio del breakaway de 1 y el swivel de 1 pulgada, se realizo PRUEBA DE  2. LITROS para poder llenar la manguera que se había vaciado por reparación queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1"" OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $67.78 = $67.78

**Subtotal Materiales:** $67.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida