## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 45757.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3 de Diesel, 95 y 91 Tablero inicia marcación ante del despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el diafragma de la diesel y la 95 lo cual estaba desgastado, para hacer esta reparación se soltaron los tornillos de la base  queda operativo el surtidores 3

**MATERIALES:**
• KIT DE DIAFRAGMA M-VISTA -DL1: 1 unidad(es) × $95.29 = $95.29

**Subtotal Materiales:** $95.29

---

**Estado esperado:** Falla corregida