## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 88204

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTEEl sump tank 1 de Disel tiene agua y tenemos un cliente flota de 12 buses colegiales qué le están haciendo mantenimiento y en uno de ellos le encontraron agua en el filtro

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se saco agua de manjol  de diesel  #1 y se procedió  a sacar la bomba para medir  la inclinación  y la reserva y para ver si tenía agua en el tanque  y no contiene  agua  se procedió a bajar la bomba guedando operativa  queda pendiente  la extracción de la  otra bomba#2

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente la extracción de la bomba  #2 de diesel