## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98614

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSurtidoras 4D1 y 5D1 Loa surtidores de diésel de muelle Kayuco presentan flujo de despacho muy lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al  lugar  y se perdió  a cambiar  filtro  de elemento  en los  surtidores  4D1 y5D1 ambos filtro   ya bien  sucios  se procedió el remplazo  y luego  se realizo  pruebas  en ambo liguicontrol  quedando  operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS VELCON VF-61  1.5"": 2 unidad(es) × $949.41 = $1898.82
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 6 unidad(es) × $97.65 = $585.90
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 6 unidad(es) × $97.65 = $585.90

**Subtotal Materiales:** $3070.62

---

**Estado esperado:** Falla corregida