## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VALLE HERMOSO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52590.0

---

### DIAGNÓSTICO
Panel de Bomba 91 esta pitado hasta (3 veces

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar capacitor de 25 a 15 e igual continuaba pitando el error 3 lo cual se procedió a esperar para poder cambiar el cartucho de la bomba de 91 el cual mantenía un amperaje en 7.9 se procedió a extraer la bomba de 91 para el cambio del cartucho se procedió a reiniciar la venta lo cual marcaba en amperaje 4.8 y ohmios en 3.8 quedando operativo la venta de 91, se volvió a colocar capacitor de 25 en cartucho red jacket 1.5

**MATERIALES:**
• CARTUCHO DE BOMBA SUMERGIBLE 1: 1 unidad(es) × $1053.65 = $1053.65

**Subtotal Materiales:** $1053.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida