## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106628.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.CAMBIAR SWIVEL DE DIESEL DEL SURTIDOR 2,CAMBIAR LA TARJETA DE DISTRIBUCION DEL SURTIDOR 3/4,CAMBIAR SWIVEL DE A 91 DEL SURTIDOR 5 Y CAMBIAR CAPACITOR DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE LA 91, DIESEL Y LA 95 (1)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar los swivel de la 91.6 y diesel 2 se cambió los capacitor de la diesel, 91, 95.1 se hizo corte de corriente para poder cambiar los capacitor queda operativo se cambio la tarjeta distribución de la 3/4 se apagó breaker principal para su debido cambio

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 3 unidad(es) × $179.98 = $539.94
• TARJETA DE DISTRIBUCION DE CON: 1 unidad(es) × $204.75 = $204.75
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $35.00 = $70.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $815.48

---

**Estado esperado:** Falla corregida