## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94586

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSURTIDOR 4 DE 91 TIENE LIQ POR EL BREAK AWAY

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  en la parte superior  y se observo el  ligueo  por el sello se procedió a cambiar el  sello de 7/8  y luego  se cambio la manguera de  breakaway  que tenia fuga quedando  operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $27.29 = $27.29
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $28.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida