## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103330

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
EL TANQUE DE 91 PRESENTA 1 PULGADA E AGUA, YA SE HABIA RABAJDO EN ESE TEMA NO HACE MUCHO, FAVOR REVISAR DETALLADAMENTE PARA VER SI HAY ALGUN TIPO DE FILTRACION, YA QUE ESTA LLOVIENDO CONSTANTEMENTE Y FUERTE POR ACA.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Tanque 91 con 1 pulgadas de agua , se revisa spill y se ubica que agua entra por la valvula del mismo,  se extrae y sellos están dañados por suciedad , se retira y tapona para así evitar entrada de agua y se limpia el spill tanto los drenajes de tapa superior........95 octanos igual presentaba 1/4 pulgadas agua se verifico y valvula no sella totalmente por suciedad,  se limpia y tapona drenaje.......Se verifico los dos tanques diesel y se limpio suciedad de ambos y se verifica valvula drenaje no se observo entrada , tanque #1 de diesel y 95 Extracción de 1/2 pulgadas de agua.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75

**Subtotal Materiales:** $899.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 4 tapas llenado 4 
Extracción de aguas oleosas de tamksun 91 y diesel #1 y 2.  Instalacion de 2 Válvulas spil universal en 91 y 95.

Materiales Máster:2 tapones macho galv 3/4