## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80908.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.despacho #-91.no despacha.
Tanque#1-95.se pasa #2-95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio revisar en el majol la bomba #91.se tubo que sacar la bombas sumergible. Para poder revisar el capacitador. Esta difil sacar dentro del manjol.en la cual se encontró la recamara del capacitador  con aceite  de capacitador. Se procedio a cambiar capacitador. Se limpio  la recamara del capacitador quedo limpio y seco.se hizo pruebas de despacho a un vehicular. Trabajo sastifactoria. Amperaje 4.6. Queda en operativo. Queda pendiente revisar la 2-bomba sumergible de 95 .para ver donde se pasa el producto.no se revisar  por motivo de que esta lloviendo y hay que hacer la extacion de agua en los 2-manjoles de #95.

**MATERIALES:**
• CHECK HORIZONTAL DE 2"": 1 unidad(es) × $49.09 = $49.09
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45
• TAPE 3M ELECTRICO: 1 unidad(es) × $10.35 = $10.35
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 2 CLOSS: 1 unidad(es) × $2.95 = $2.95
• KIT ELECTRICO REPARAR BOMBA 12: 1 unidad(es) × $27.35 = $27.35
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $528.59

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Revisar las 2-bombas sumergible de #95.