## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MORELOS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 107160

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTESurtidora 7 y 8 se programa en una cantidad y sigue echando combustible.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y  se procedió  a desacoplar  la valvula  selenoide  de 95 1en la cara 7y se encontró  una obstrucción   qué no permitía queccerara  se coloco  la nueva   yse hizo  prueba  de despacho  quedando  operativa

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOID 3/4"": 1 unidad(es) × $496.81 = $496.81

**Subtotal Materiales:** $496.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida