## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DOS MARES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56118

---

### DIAGNÓSTICO
teclado de surtidor 1 para calibracion no funciona la revisión la hizo master services en el momento de la calibracion-Surtidor 3 dispensador de Diesel esta votando Diesel por el el breakaway.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  teclado de progresión  encor 300 3n la 1 y se remplazo  manguera de  breakaway  de  diésel  en la cara 3 qué  está a rota quedando operativa

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50

**Subtotal Materiales:** $73.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida