## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** IPEL (INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93971

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Bomba de diésel no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la instalaciones en la cual se verifico que panel principal no presentaban voltaje , luego que se ubico la alimentación de la bomba se encendió y no arrancanda, se verifico que ohmiaje en la cual no marcaban ; se solicitó apoyo para revisión de la bomba sumergible en la cual se verifico desde el empalmes de kit eléctrico habían ohmiaje, se verifico que puente eléctrico no marcaban continuidad por lo cual se procedió a extraer bomba sumergible del tanque aéreo en la cual se tuvo dificultad debido a que no presentaba los resorte de los tornillo que ejerce la función de subir la bomba al desconectar por lo cual pudo sido el factor de afectar al pin. Luego de extraer bomba se pudo colaborar que el fallo era del Block eléctrico y que uno de lo pin se abrió, se procedió a retirar Block eléctrico de bomba red  jacke al igual tuerca y resorte para esa bomba, se procedió a reemplazar Block eléctrico red jacket modelo nuevo en la cual se procedió a instalar resorte y se bajo nuevamente la bomba sumergible en la cual se procedió a empalmar conexiones y se volvió habilitar el despachó de la diésel

**MATERIALES:**
• CONECTOR ELECTRICO P/SUMERGIBL: 1 unidad(es) × $225.93 = $225.93
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• TAPE 3M ELECTRICO: 1 unidad(es) × $10.35 = $10.35

**Subtotal Materiales:** $356.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida