## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62888.0

---

### DIAGNÓSTICO
Despacho de diesel lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a tomar amperaje y ohmio esta bien .se midió el capacitador y también esta bien.los que marco fueron : 9.3Amp. 3.6 ohmio.
Se cambio filtro del surtidor 1-2.y #3-4 de diesel se encontró tapado de sedimento la malla.se limpio y se cambio filtro.se hizo pruebas sactifactoria.

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida