## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80445.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión de todos los puntos visual primeramente el tanksump de 91 lo cual no se encontró rastro de producto alguno se reviso primeramente los surtidores 5,6,7,8,1,2 lo cual de último se observo el 3/4 se encontro una humedad constante el niple bajante lo cual se requiere reemplazar se dejó inhabilitado la 91 de la 3.4 se deja pendiente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente niple 1.5bajante para la 3.4