## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43068.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanque de diesel bajar reserva

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a extraer bomba de diesel el cual se procedió a extraer el tapón del cableado interno de la bomba para poder bajar la reserva a 5 pulgadas ya que estaba en 9 lo cual se quedaba con mucho producto se procedió procedió ingresar la bomba se midió la reserva y se midió agua en lado de la bomba saliendo la vara seca sin rastro de agua queda operativo el tanque de diesel

**MATERIALES:**
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 4 unidad(es) × $50.37 = $201.48

**Subtotal Materiales:** $201.48

---

**Estado esperado:** Falla corregida