## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64272.0

---

### DIAGNÓSTICO
Bomba de #91 el brecker se dispara.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el paneles  de la #91 se desconesto el smart guardian .para revisar las línea de las #91 .en las cual  se descarto las bomba y el smart guardian se encontró corto. En la.  3-lineas.  2-positivo y el grown  se prosedio  a  sacar  las 3-,líneas para alambrarla. Desde la cajas de paso hasta la bomba ..con alambre  #10.se corrigio las tuberia electrica de las bomba #91. Se hizo pruebas sactifactoria. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• TAPE 3M ELECTRICO: 1 unidad(es) × $6.43 = $6.43

**Subtotal Materiales:** $6.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida