## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106706

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
EL TOTALIZADOR ELECTRONICO DEL SURTIDOR 3 PRODUCTO 95 NO ESTA FUNCIONANDO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#3 95 se revisa totalizador el mismo se mantiene en 10610 hace el pulso pero no corre....Adicional se verifico que a las bases estaban sin suncho lo cual hacía que las unidades del totalizador no se pudieran observar, y caratula del los visores estaba alreve,   se instala suncho y se alinea base para que se pueda ver claramente.   Cara 4 91 no se lograba observar unidad se ajusto y se instalo suncho y sellos delta a base.     CARA 1 Y 2 IGUAL SE ALINEA y se instala sellos Dela.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 4 unidad(es) × $0.80 = $3.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 4 unidad(es) × $0.80 = $3.20

**Subtotal Materiales:** $6.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** #3 -95 reemplazo de totalizador 749507-801824 veederroot encore 500-S. Instalacion de sellos y sunchos.