## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97952.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Surtidor 4, manguera de diésel y manguera de 95, desgastada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio de la 2 manguera de combustible de la 95 y diesel queda operativo cara 4

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 2 unidad(es) × $87.06 = $174.12
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $174.91

---

**Estado esperado:** Falla corregida