## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PRODUCTOS TOLEDANO PEDREGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48968

---

### DIAGNÓSTICO
TANQUE DE 4,200 GLS LA SURTIDORA ARRANCA Y SE APAGA. VUELVEN A ENCENDERLA Y SE AGAPA Contacto: Joel Sanchez 6246-5491

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  q  se apagaba  y se encontró  la corea rota se prosedio a buscarla y luego  se cambio quedando operativa

**MATERIALES:**
• CORREA: 1 unidad(es) × $15.17 = $15.17

**Subtotal Materiales:** $15.17

---

**Estado esperado:** Falla corregida