## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PULIDA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92893.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR#4- tiene el display que ni se ve los números.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar el display del surtidor #4. Y se cambió 1-lampara de 7watts. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• DISPLAY 1 VISTA 3 PRODUCTOS: 1 unidad(es) × $395.00 = $395.00
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 1 unidad(es) × $3.95 = $3.95

**Subtotal Materiales:** $398.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida