## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA JUAN DIAZ
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 83923.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisó surtidores y sus accesorios, se revisó spill container y manholes , se revisó sistema eléctrico se hizo parada de emergencia. Queda operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 3 unidad(es) × $17.78 = $53.34

**Subtotal Materiales:** $53.34

---

**Estado esperado:** Falla corregida