## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99984

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Compresor de aire dañado (SE LE DIO PREVENTIVO A ESTE EQUIPO EN MAYO)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Termica activada.
Se verifica capacitores de arranque y marcha todos en su rango normal.             Se verifica inducción y no se registra circuito a tierra .     Se activa termica y voltaje y amperaje es normal según su placa de motor 21.00 amps en 22.0 voltios.     [Posible bajón de corriente]

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida