## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PRODUCTOS MARIBEL LLANOS DE ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62546.0

---

### DIAGNÓSTICO
Filtro requiere reemplazo, por despacho lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a la cantera lo cual se procedió a soltar los tornillos del velcom para extraer el elemento velcom el mismo se procedió a cambiar se notó que el oring estaba dañado lo cual se demoró para conseguir uno similar al existente ya que el otro estaba mordido se montó la carcasa la cual fue limpiada quedando todo operativo de hizo prueba con despacho a equipo quedando operativo y hermético

**MATERIALES:**
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 1 unidad(es) × $150.39 = $150.39

**Subtotal Materiales:** $150.39

---

**Estado esperado:** Falla corregida