## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39815.0

---

### DIAGNÓSTICO
Reparar manguera de agua en surtidor # 1-2, # 3-4.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar 2 - boquilla de agua surtidor # 1-2 y # 3-4

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AGUA: 2 unidad(es) × $11.50 = $23.00

**Subtotal Materiales:** $23.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida