## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS CUMBRES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64636.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #3-4. Y #5-6 la #95 esta lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar  2-filtro del surtidor  3-4 de #95. Y #5-6 de #95.queda en operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 2 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida