## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FELIPE MOTTA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 89057.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar dispensadores y sus accesorios interno y externo. Se hizo pruebas de parada de emergencia. Se reviso paneles eléctricos y se tomó voltaje amperaje yohmios.se reviso mamjoles de  diesel..

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida