## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52434.0

---

### DIAGNÓSTICO
El surtidor 3 no se detiene el despacho en el monto estipulado y continua despachando automáticamente.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se requiere cambio de la válvula selenoide de la 95 de la cara 3 no hace el corte exacto se reviso y se hizo pruebas

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente válvula selenoide de la 95 de la 3