## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MI BUS LA CABIMA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55992.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar manguera de 1" x10.surt#1 -diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar manguera de combustible de1"x10'.en el surtidor #1-diesel queda en operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA 1"" x 20` PRENSADA: 1 unidad(es) × $143.54 = $143.54

**Subtotal Materiales:** $143.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida