## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 86403.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio observar despachos lo cual no hubo problemas algunos con el tanque de 95 despachos sin anomalía queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida