## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 82560.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor #3-4 se pinto con pintura anticorrocivo  los niple bajante de la valvula de impacto.   Surtidor #6-de diesel se reparo el metro se le cambio lo kit de empaque.  Y se pinto los niples  bajante de la valvula de impacto del surtidor #5-6.Y se calibro el metro de diesel #6.      Surtidor #7-8  corrigio la humedad de la universal  de diesel.y se pinto los niples bajante de la valvula de impacto.

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95

**Subtotal Materiales:** $49.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida