## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** REVISALUD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 65731

---

### DIAGNÓSTICO
PRESENTA FUGA DE COMBUSTIBLE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la instalaciones en la cual se verifico acomple rápido de 3 pulgada de descarga en mal estado por lo cual se reemplazo acomple rápido de 3 pulgadas con su respectiva tapón,  se reemplazo swivel y Pistola de 3/4 opw ya que ambos componentes presentaban fuga ,

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida