## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 106662

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
Reemplazo de capacitor de marcha rango en visita 40 mfd y normal debe ser 50mfd

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se abre caja eléctrica de capacitores,  se retira el capacitor con rango bajo se adecua el nuevo para que sea apretado por el fijador y se verifica amperaje al máximo de illenado 140 psi ..
Amperajae L1. 16.57,  L2. 16.34. Valor máximo de motor 21 a 23 mfd.............Petrolera suministro capacitor 50 mfd marcha.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida