## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 23946

---

### DIAGNÓSTICO
LOS SURTIDORES DE 91 LAS 4 MANGAS SIGUEN LENTAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estacion y se monirorio despacho en la cual se notoel despacho lento  en ambas surt.se reviso manjol en la cual estava lleno de agua .se solicito personal para extracion del aguacon totin y luego se saco bomba se encontro suciedad y plastico en la parte del cartucho y el empaque deteriorado y se prosedio el cambio guedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida