## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52047.0

---

### DIAGNÓSTICO
LOS SURTIDORES 1 Y 2 EL DESPACHO ES LENTO-surtidor 2 manguera 4 de 95 cambio de suivers

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a esperar que terminará de llenar una mula para poder realizar el cambio de filtro de la diesel y realizar la limpieza de la malla interna de la diesel 1.2 se procedió a cambiar el swivel de la 95 cara 2 pistola 4 queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida