## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 100420

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVORevisión de Posible fuga producto 95, 1 semana reportando mermas en el w

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al  lugar y se  procedió a rectificar toda  la manguera de 95 y luego se procedió  hacer  prueba de presión  a la línea de 95 contra el check  de la bomba por el  tiempo  de 50 minutos  y no bajo de los 20 psi  se  aprobécho  la descarga para realizar el  trabajo  luego se hizo  la prueba   al detector de fuga y esta operativo  no se noto anomalia  en la prueba  queda operativa en los despacho

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida