## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PAITILLA 50
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93116.0

---

### DIAGNÓSTICO
Ver bomba sumergibles tiene corto circuito

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a llegar a la estación lo cual se iba a  proceder a presurizar lo cual llegar se abrió el manhole de la 95.1 para poder presurizar lo cual se revisó los breaker de la bomba lo cual no despachaba en su momento de activar no activaba la luz piloto se midió la continuidad en el control box de la 95.1 lo cual media 0.9 en amperaje no marcaba en ambas líneas se procedió abrir compartimiento del capacitor para poder realizar revisión del capacitor se observo que el capacitor mantenía un corto en uno de los polos lo cual se hizo el cambio se encendió el breaker lo cual al momento de arrancar no marcaba amperaje lo cual se procedió a extraer la bomba para la verificación del cartucho 1.5 lo cual se mantenía en buen estado se procedió a ingresar la bomba nuevamente al encender se disparó el breaker lo cual se procedió a soltar el tapón del housing lo cual no salía el tapón de 2 pulgadas se tuvo que colocar penetrante para poder extraer lo cual tampoco no salía se tuvo que forzar para poder romper los tornillos se demoró en extraer ya que no salía lo cual se pito los cables del puente lo cual antes se aisló los cables del cartucho igual se disparaba el breaker se observo que el puente estaba en corto se fue a delta a retirar la pieza y traer se quedó el personal sacando el housing para poder adelantar se procedió a cambiar el housing después de su llegada se armó cableado se aisló nuevamente el cables hacia el cartucho para no afectar el cartucho se procedió a medir continuidad del cableado lo cual media 3.7 y amperaje de bomba de 5.6 después se procedió a presurizar la linea de la 95 del tanque 1 lo cual se presurizo después del cambio satisfactorio se procedió a cambiar los filtros de los 4 surtidores de la 95 lo mismo se encontraba con sedimentos se procedió a levantar lo cual se probó el despacho con vehículo quedando satisfactorio

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 4 unidad(es) × $17.78 = $71.12
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• CONTRACTORS PLUG ASSY: 1 unidad(es) × $20.11 = $20.11

**Subtotal Materiales:** $511.01

---

**Estado esperado:** Falla corregida