## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70554.0

---

### DIAGNÓSTICO
Todas las surtidoras de 95 están lentas.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar primeramente el filtro de la 1.2 lo cual estaba con suciedad, después se reviso la 3.4 lo cual se encontró que la manguera de combustible debajo de surtidor embairon está rota antes de la unión se requiere su reparación se dejó inhabilitada el despacho de la 95 ya que botaba al utilizar la otra manga de la 1.2

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente reparar manguera de combustible por rotura debqjo del surtidor 3.4 de 95