## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 87839

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSurtidor de gasolina del muelle Kayuco Presenta leak de gasolina en una de las conexiones del filtro. Tenemos todo el inventario disponible en esta estación agradezco prioridad para este caso.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se acercó al lugar  y se encontraba  votando  producto  de gasolina  por la tubería  del diferencial  ya que la base que  soporta  el filtro   se partió  y  daño la tubería de  cobre donde va el diferencial  se saco tapones de 1/4 del  velcon de muelle panama  para  colocarlo en el G1 para que  pudieran  despacha  el G1 queda operativo en  los despacho  pendiente  colocar diferencial y evaluar tema de la estructura

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Colocar  diferencial  y evaluar  temas de  estructura