## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN ANTONIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101312

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSurtidora 1 y 2 tanque 95 de 7K, muy lento al momento de despachar, el combustible sale lento.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió  a  sacar la bomba  deb95 para revisar los componentes  y luego se saco el check de la bomba y se observo   que tenia  anomalía en unos de lo sello  se bajo la  bomba y se estubo  que ir a delta a buscar el check  y luego  se procedió el cambio  se hizo prueba de despacho en   ambos surtidor  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida