## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MORELOS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106618

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOsurtidora 3 y 4 metro no agarra ajuste del TK de 4.000gl de 91ct

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se procedió a bajar el metro  que  no cojia  ajuste se procedió  a cambiar los  sello del metro  qué suministro  delta para luego  instalalarlo en la 91 del surtidor 3y4  para luego  calibrarlo   se estuvo que  bajar el metro  que se avía trancado  se estuvo  que lubricar

**MATERIALES:**
• METRO WAYNE ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50
• O'RING PARA METRO HELIX: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95

**Subtotal Materiales:** $417.45

---

**Estado esperado:** Falla corregida