## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108664.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SE REPORTA QUE EL PASADO VIERNES 7 DE OCTUBRE SE PRESTÓ UN A ALARMA EN EL CUARTO ELECTRICO REFERNTE AL TANQUE 1 DE 95. SE CANBIÓ AL TANQUE 2 (GRANDE). SE SOLICTA LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL TANQUE 1.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar verificación de los últimos errores de los Smart control lo cual marcaba error 3 lo cual se cambió el capacitor se midió la capacitancia marcando el capacitor 10.50uf de 15uf se calibro el Smart control quedando operativo, se hizo pruebas con vehículos queda operativo

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 3/4 17: 1 unidad(es) × $43.52 = $43.52

**Subtotal Materiales:** $43.52

---

**Estado esperado:** Falla corregida