## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97592.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR 5-6 NO FUNCIONA SE NECESITA LA REPARACION

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar primero el Surtidor 6 lo cual se encontró que el teclado estaba marcando otros números lo cual se procedió al cambio la cara 5 se encontró que ya iba un ppu que está bloqueando la cara lo cual se a revisar uno por uno encontrando el ppu de la 91.6 con distorsion lo cual se hizo el cambio quedando operativo

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95
• LENTES DE PRECIO: 1 unidad(es) × $20.95 = $20.95

**Subtotal Materiales:** $1252.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida