## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 41357.0

---

### DIAGNÓSTICO
Smart-control de tanque #95.indica overlaload no permite despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico primeramente el ohmiaje luego se renicio el smart-control. Mantenía el mismo error #3 . Lo cual  se reviso compartimiento de la bomba.S del área de capacitador   se encuentra el capacitador defectuoso se procedió a replasar el capacitador de 25 uf  a  15 uf .se hizo pruebas con vehículo con amp de 8.7 por más de 30.minutos se dejará en monitoreo por 2-dia para ver el compartimiento de la bomba.s

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida