## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 95084.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó lo siguiente se procedio a realizar se fue a delta a buscar un display encor 500s luego se viajo a la estación para poder instalar luego se observo que no había comunicación entre el surtidor y el sistema se procedió a ver lo cual el problema venía de la faja de los ppu de precios de la cara 3 el mismo no hacía encendido de la luces de los ppu se diagnóstico ya que se había colocado el display e igual se mantenía con el mismo daño se evaluó parte por parte cada ppu se procedió a ir a delta a buscar la faja de los ppu para luego regresar se colocó la faja pero la misma no era compatible con el surtidor se necesita una igual al mismo número de partes se dejó operativo queda pendiente la faja de los ppu

**MATERIALES:**
• FAJAS 0.5 PPU R19211 031: 1 unidad(es) × $19.90 = $19.90
• FAJAS 0.5 PPU R19211 031: 1 unidad(es) × $19.90 = $19.90
• FAJAS 0.5 PPU R19211 031: 1 unidad(es) × $19.90 = $19.90

**Subtotal Materiales:** $59.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente faja de los ppu de la cara 3