## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80782.0

---

### DIAGNÓSTICO
Seguimiento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Durante el monitoreo q se dejó del día anterior se volvió a verificar el contenedor de la 91 la cual no presenta ninguna anomalía  de producto  la cual se revisaron los sump dispenser y no se vio ninguna anomalía alguna

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida