## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 75093.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar de los 3 surtidoras se demoró por descarga del cisterna se cambió los sellos de las mangas queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 12 unidad(es) × $0.80 = $9.60

**Subtotal Materiales:** $9.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida