## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 83836

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  6 surtidores  de 3 producto  modelo Wayne  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 36 unidad(es) × $0.80 = $28.80
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 36 unidad(es) × $0.80 = $28.80
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 36 unidad(es) × $0.80 = $28.80

**Subtotal Materiales:** $86.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida