## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 61165

---

### DIAGNÓSTICO
pendiente reemplazar palanca

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  la funda en el surtidor 6 que  tenia  la palanca dañada  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FUNDA D/PISTOLA GLOBAL CENTUR: 1 unidad(es) × $157.50 = $157.50

**Subtotal Materiales:** $157.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida