## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 46790.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor  de alto flujo lento.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar  manjol #1de diesel.en la  cual se encuentra con agua hasta el  tope.con sedimento. Luego se tomó amp- arranca 25.7. Y queda en 10.8.ambas línea.el ohmio es de 6.8. Se requiere extracción de agua y lavar con hidrolavadora el manjol .para revisar la bomba.S. 
El esta trabajando con la bomba.S  #2.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Extracción de agua manjol #1. Y Extracción de diésel en el manjol # 2.