## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31961.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANGUERA DE 95 SURTIDOR 3, CUANDO SE TERMINA EL DESPACHO SE QUEDA EN CERO Y NO SE SABE CUANTO DESPACHO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se observo que el sensor de la palanca de la 95 estaba con moho lo cual se procedió al cambio de los 2 sensores de 91 y 95 ya el diesel había sido cambiado hace 1 mes queda operativo el surtidor después del cambio se limpio con contac cleaner los plug del sensor surtidor 3 de 95 y 91

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida