## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SYNTHEON PANAMERICA, S. R. L.
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77559.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambio de elemento velcon

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a las instalaciones en la cual se tuvo espera para poder ingresar y luego de ingresar se percato que carcasa velcon en la cual se encontró el poring velcon fuera de su posición . Se procedió a desmontar carcasa para su limpieza. Se reemplazó elemento velcon y se eliminó sello secundario ya que deja una abertura de 1 centímetro donde se nota que queda muy abierto carcasa con portabase por lo cual es la segunda vez que el sello se sale por ese punto. Se llamó al cliente para hacer prueba de despacho en la cual se nos informó que para el día lunes realizar prueba ya que no se encontraba en la instalaciónes

**MATERIALES:**
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 1 unidad(es) × $179.29 = $179.29

**Subtotal Materiales:** $179.29

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Se habló con el cliente por vía telefónica 
Se coordinó con el cliente para hacer prueba despacho el día lunes ya que no se encontraba en las instalaciones