## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67889.0

---

### DIAGNÓSTICO
La venta se detiene sin terminar el despacho

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación se verificó parámetro de algunos errores en la cual marcaba error 56. En la cual se verificó internamente los pulser en la cual se nota uno de los pulser flojo. Sé monitoreo despacho en la cual no se presentó anomalías en la cual no presentó error hoy

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida