## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO LAJAS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 38642.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibraciones

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar calibracion de los 3 surtidorss 18 mangas queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida