## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 97514

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
PREVENTIVO GENERAL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Revision

**MATERIALES:**
• FILTRO HIDROSORB 3/4"": 5 unidad(es) × $35.79 = $178.95
• FILTRO 3/4 30 MICRON: 3 unidad(es) × $13.06 = $39.18
• FILTRO 3/4 30 MICRON: 3 unidad(es) × $13.06 = $39.18

**Subtotal Materiales:** $257.31

---

**Estado esperado:** Falla corregida