## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39329.0

---

### DIAGNÓSTICO
se requiere cambio de la manguera flexible del diésel en el surtidor 7-8. Esto se logro ver en el mantenimiento preventivo realizado en el día de hoy.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a primeramente a desacoplar sistema de la diesel de la 7.8 luego se cerró el despacho de diesel por más de 1 hora para trabajar en extraer la manguera flexible de 1.5 x 18 ubicado debajo del surtidor 7.8, se preparo manguera nueva y válvula de impacto se realizo instalación completa se coloco los anclajes nuevamente quedando satisfactorio, se procedió a extraer residuos del sump dispenser se dejo limpio queda operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERA FLEXIBLE OPW 1 1/2X24: 1 unidad(es) × $281.32 = $281.32

**Subtotal Materiales:** $281.32

---

**Estado esperado:** Falla corregida