## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DELTA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 27195

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
1. Se procedio primeramente en el surtidor 1.2 a limpiar el gabinete electronico del surtidor, a limpiar con presion el sumpdispenser de la 1.2 el swivel de la diesel 2 ya habia sido reemplazado,
2. Se procedioa en el surtidor 3.4 a limpiar el gabinete electronico y limpiar con presion el simpdispenser de la 3.4 se cambio el swivel de la diesel de la 4, punto,3 se cambio el swivel de la diesel 7 y se limpio el sump dispenser de la 7.8. Punto 4 en el tanksump de la 91 se procedio a cepillar los accesorios de hierro negro el mismo estaban corroidos se extrajo 5 galones de productos que habian en el sump se pinto loa accesorios con anticorrosivo. Punto 5 se reemplazo el relay del smart control de la 95 ,punto .6 se procedio a cambiar el cobertor de la parada de emergencia estaba quebrado

**MATERIALES:**
• RELAY: 1 unidad(es) × $119.00 = $119.00

**Subtotal Materiales:** $119.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida