## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** TORTI / FOB
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 45559.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la tarjeta de distribución lo cual mantenía 2 lagartija haciendo corto en la tarjeta lo cual se procedió a remover y colocar la nueva en posición se procedió a comenzar a realizar prueba solo con las señales antes de sacar el producto lo cual se observo que la señal de diesel no pegaba la 91 y 95 si pegaban, se hizo pruebas con una tarjeta intrinsica lo cual seguía con el mismo problema se intercambio tarjeta de distribución con la 3.4 lo cual seguía el mismo problemas se procedió a revisar el separador de señales lo cual se encontró un cable flojo en el a2 se procedió ajustar en el contactor del separador quedando operativo el surtidor se realizaron pruebas en la 91 por 20 litros, 95 20 litros y diesel por 20 litros queda todo operativo

**MATERIALES:**
• TARJETA DE DISTRIBUCION DE CON: 1 unidad(es) × $204.75 = $204.75

**Subtotal Materiales:** $204.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida