## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TRANSISTMICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107101

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOsurtidor 9y10 no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar  y se procedió  a revisar el surtidor  9y10 el cual  no era la tarjeta  idraulica  ya que si despachaba  el diésel  se abrió el surtidor  y se hizo  revicion. Más profunda  en la cual  la señal  de la 91  pegaba en la 95 y la 95 pegaba en l91 se procedió  abrí  la caja  eléctrica   e intercambiar  las señales qué estaba   intercambiadas  luego de  que se intercambio se  realizo pruebas  de despacho de ambos producto se le coloco   la tapa a la caja eléctrica  y se puso a despachar  quedando operativo  en los despacho

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida