## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS CACIQUES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108866

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOcombustible 95, se pasa de la cantidad programada, surtidor 3.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a la estacion y se  monitoreo  el surtidor y luego se procedió a cambiar la  válvula selenoide de 95 de la cara 3 que se pasaba  cada vez que despachaba quedando operativa

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOID 3/4"": 1 unidad(es) × $496.81 = $496.81

**Subtotal Materiales:** $496.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida