## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 59002.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente cambiar capacitor de 25uf de la.bomba de diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a apagar la corriente de la bomba de diesel para proceder al cambio del capacitor de 25uf después del cambio queda operativo se realizó calibración del Smart control de diesel se observo despacho de vehículo queda ok

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $147.39 = $147.39

**Subtotal Materiales:** $147.39

---

**Estado esperado:** Falla corregida