## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS UVAS
**Tipo:** EXTRAORDINARIA
**OT:** 101657

---

### DIAGNÓSTICO
EXTRAORDINARIAbomba de 95 no  despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar  y se procedio a medir los amperaje y  ohmiaje de la  bomba luego se procedió  a sacar agua del manjol de  95 hasta  llegar  al nivel de la bomba  para sacar  y revisar el capacitador  y luego  colocar  uno nuevo  y luego  se midió el amperaje   y se hizo prueba de despacho  quedando operativa

**MATERIALES:**
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07

**Subtotal Materiales:** $63.21

---

**Estado esperado:** Falla corregida