## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55812

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita revision del surtidor 3 ya que la 95 esta despachando lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico  el surtidor  se saco  la válvula  selenoide  se limpio del producto de 95 s luego  se coloco se hizo prueba  de despacho quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida