## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES METETI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48426.0

---

### DIAGNÓSTICO
Bomba de diesel se dispara el controlador del diesel y no se puede despachar se solicita urgente reparacion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la bomba de diesel lo cual se reviso el check de la bomba lo cual no presentaba daño alguno, se procedió a revisar el relay del smart control lo cual mantenía error 1 al hacer reinicio volvía y daba el error se procedió al cambio del relay de la diesel se hizo prueba por 1 hora quedando operativo

**MATERIALES:**
• RELAY: 1 unidad(es) × $119.00 = $119.00

**Subtotal Materiales:** $119.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida