## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MI BUS LA CABIMA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 61962

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (4 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los dispensadores y adsesorio se reviso los contenedores de dispensadores se reviso el sistema eléctrico  se tomaron los amp y volt se reviso  tanque aéreo  y las noria secambiaron los filtros de las 2 surtidores  se hizo  prueba de botón de emergencia  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 4 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida