## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PRADERA AZUL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 66141.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se encuentra manguera de la pistola de 95 con residuos de combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar se soltó teflón de la pistola y se colocó nuevo se ajusto queda operativo pistola de 95.3

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida