## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99691.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Teclado del surtidor #2 no marca los números bien.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar las pruebas lo cual el daño era intermitente se observo e uno de los despachos se procedió al cambio del teclado de la cara 2 queda operativo

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION ENC-30: 1 unidad(es) × $65.00 = $65.00

**Subtotal Materiales:** $65.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida