## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105704.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. producto diesel no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar primeramente los voltajes del Smart control 237v entrada y salida amperaje 7.0 ohmios 2.9 lo cual no despachaba nada lo cual se procedió a verificar el detector de fuga lo cual se procedió a taponear para ver estado del check lo cual se procedió a levantar despacho taponeado lo cual al momento de despacho se salió el combustible por debajo del Surtidor lo cual se derramó fue atacado de una vez se extrajo producto lo cual se extrajo del sump dispenser 50 galones devuelto al tanque se observo el coopling electro soldable zafado queda pendiente la corrección de la manguera de combustible debajo del Surtidor 5/6 la lluvia dificultó la operación área de tanque y surtidor al interperie

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50

**Subtotal Materiales:** $1798.50

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente corrección de fuga debajo del Surtidor 5/6