## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS CUMBRES
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 51582

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron  los dispensadores  y adsesorio se reviso  los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas  se reviso sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida