## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108921

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
SE REPORTA QUE EL SURTIDOR 7-8 NO ESTÁ DESPACHANDO LA GASOLINA 95, LOS OTROS PRODUCTOS SI.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Revisión de mangas 7 y 8 de 95 las mismas al levantarse registran no call.   Se abre dispensador para verificar cable del pulser ubicandose que estaba desconectado  y sin sus cobertores plásticos,   Se revisa debajo del surtidor y se encuentran en el piso interno, se instalan y se verifica funcionamiento......Al parecer al instalar los sellos de calibración realizada el día 13 noviembre por otra empresa se templo este cable sacándolo de su posición.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida