## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 30896.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDOR 7-8 NO CAMBIO PRECIO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor lo cual el surtidor se había salido de consola el surtidor 7 y 8 se procedió a revisar los parámetros 24 y 40 los cuales se corrigió y se procedió a revisar varias veces el cambio del precio los cuales las 2 caras cambio el precio de la mismas queda operativo el surtidor. se espero antes de realizar trabajo x 30 minutos ya que el contratista de pintura realizaba trabajo de pintura en ese surtidor.
Gilbarco encor 500s

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida