## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS CUMBRES
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 99370

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (4 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Mantenimiento preventivo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** CORRECTIVOS PENDIENTE:  TANQUES: DIESEL  TAPA 4"  ,Extracción de agua , pintura de accesorios, pintura tapas superiores.   TANQUE 95#1.  2 TAPA LLENADO 4 , 2 SELLOS TAPA SPILL OPW,  Extracción de agua y pintura de accesorios. TANQUE 91: cambio de tapa evertite 3 a 4[dañada]  ,limpieza de sumptank Extracción de agua y pintura y accesorios.   TANQUE #2 95:  cambio de tapa 3 evertite a 4 opw,  cambio de aro de 4 y tapa de llenado, limpieza, Extracción de agua y pintura de accesorios.  DISPENSADORES:   #1-diesel cambio swivel 3/4 y pistola.  №3- 95:swivel 3/4,   diesel forro gris. #4- diesel pistola 3/4,  №5- diesel manguera 3/4;x8.    PANELES ELECTRICOS:  Limpieza de polvo,  CONTACTOR BOMBAS:  instalacion de breaker 4 amps, y cambio de contactor AF -40.