## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ALQUILERES COAMCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 76251

---

### DIAGNÓSTICO
TAREA DE MANTENIMIENTO DE FILTRO VELCOM y revisión de bomba

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  filtro de elementos velcon  que estaba  sucio   se procedió a  extraer  bomba sumergible  para una revisión  por un ruido y se observo  el  empaque  dañado  y el  kit eléctrico  dañado  se procedió  a cambiar  el empaque  del cartucho  y sacar  el kit eléctrico  para remplazarlo. Hubo  problemas  para sacar el cupón del kid  porque  no contaba  con los tornillo  que  lo sostiene se colo el kit quedando operativa  la bomba

**MATERIALES:**
• KIT ELECTRICO REPARAR BOMBA 12: 1 unidad(es) × $27.35 = $27.35

**Subtotal Materiales:** $27.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida