## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO LAJAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64715.0

---

### DIAGNÓSTICO
La presión al momento de despachar es baja, y los mismos son demorados

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar debajo de surtidores los que procedió a apagar los breaker para extraer la bomba de diesel la cual mantenía el empaque roto se procedió a reemplazar quedando operativo, se espero hasta realizar prueba con despacho a vehículos se espero hasta 25 minutos prueba satisfactoria

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida