## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107420

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
95 del surtidor 3 y 4 no despecha desde las 5:30 del día de ayer.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#3 - 4 de 95 no llega voltaje a moño eléctrico del motor , se ubica breaker disparado se reinicia y se observa que motor sube el amperaje a 50 amps y breaker se dispara. 
Se desconecta moño eléctrica del motor 95 y se apaga breaker.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Reemplazar motor helix LU 33-33