## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53828.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de aire dañada, manguera de agua dañada, pistola de diesel 2 dañada, pistola de 95 de la 2 dañada, problemas con el despacho de la 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar boquilla de aire de la 1.2, se requiere reemplazar la manguera de aire de la 5.6 se cambió boquilla de aire de la 5.6, se requiere cambiar manguera de agua de la 1.2 se cambió la boquilla de la 1.2, se cambió el spout de la diesel de la 2, se cambió la pistola de la 95 de la 2y el swivel de la 95 de la 2 ya que tenía liqueo se procedió a revisar la 91 lo cual mantenia error 1 en el Smart control se procedió a reiniciar el Smart control y se colocó el 8 en sw2 se monitoreo la venta quedando operativo demora en llegar por trafico pesado en la vía área del espino

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 2 unidad(es) × $23.05 = $46.10

**Subtotal Materiales:** $83.87

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente 2 mangueras espirales de la 1.2 de agua y 5.6 de aire