## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94367.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Cambiar valvula de la 95 del surtido 6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió abrir del surtidor para poder cambiar la válvula selenoide de la cara 6 de 95 lo cual uno de los tornillos estaba muy pegado a la u de metal que va en la válvula se tuvo que maniobrar para poder extraer parte de la válvula selenoide se hizo el cambio se hizo prueba quedando operativo Surtidor 95.6

**MATERIALES:**
• VALVULA SOLENOIDE / HELIX 5000: 1 unidad(es) × $233.32 = $233.32
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 1 unidad(es) × $59.95 = $59.95

**Subtotal Materiales:** $293.27

---

**Estado esperado:** Falla corregida