## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52531

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidora 3-4 Producto diésel despacha aire con humo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  3y4 en la manga de diésel  se procedió  a sacar la bomba de diésel   se encontro  obturación en el rotor  del  cartucho y empaque  cristalizado  se procedió  a cambiar  el empaque y se hizo  prueba de despacho quedando operativa

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida