## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48595.0

---

### DIAGNÓSTICO
#95no despacha hay que reiniciarla y no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la bomba en la cual se encontró capacitador reventado. Y se le cambio el capacitador de 25uf. Y también se le encontró el riley de smart-control dañado. También se le cambio. Se pruebas de despacho sastifactoria. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida