## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75272.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó las siguientes correcciones surtidora 1.2 se procedió al cambio de los forros 91/95/diesel de la cara 1 se reparo metro de la 1/2 de 95 se procedió a desmontar y montar retirar los sellos colocar nuevos armar y probar y verificación se cambió de la cara 2 manguera breakaway de la diesel 2 la cara 1 la manguera de breakaway de la diesel ya había Sido reemplazada, surtidora 3/4 se cambio los forros 91/95 de ls cara 3 se cambió la.manguera breakaway de la 95 de la 4 se cambio el sello de la válvula selenoide, surtidora 5/6 se reparo metro de la 95 se procedió a desmontar y montar retirar los sellos colocar nuevos armar y probar y verificación de cambió los forros con chip de la 5 diesel /91 de la 6 solo 95 la 91 había sido reemplazado con una pistola nueva no se reemplazo display ya que no hay en existencia display para 3 vista 4 productos se cambió la manguera breakaway de la 95.6se cambió el swivel de la 95.5 area de tanque de cambio la tapa de llenado de la 95

**MATERIALES:**
• FORRO PARA PISTOLA OPW 3/4"": 10 unidad(es) × $8.95 = $89.50

**Subtotal Materiales:** $89.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida