## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39207.0

---

### DIAGNÓSTICO
En el preventivo se observó que el detector de fuga del tanque de 91 no está funcionando

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a extraer los detector de fuga lo cual estaba tomado se tuvo que hacer maniobra especial para poder extraer el leak detector lo cual se libero y se reemplazo se coloco la serpentina nueva se hizo prueba de despacho con vehículos lo cual fue satisfactoria queda operativo

**MATERIALES:**
• LEAK DETECTOR C/CHECK VALVE: 1 unidad(es) × $447.23 = $447.23

**Subtotal Materiales:** $447.23

---

**Estado esperado:** Falla corregida