## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98637.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl surtidor de combustible 1-2 angueras de diésel están muy lentas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión de la diesel 1/2 lo cual se observo que el filtro estaba tapado queda operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida