## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81455.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO: Manguera de 91 posición 7 tiene problemas al programarla, siempre se pasa.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se cambió la válvula selenoide de la 91.7 se saco el brazo de la válvula para poder extraer la selenoide queda operativo

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOIDE 3 VISTA: 1 unidad(es) × $235.16 = $235.16

**Subtotal Materiales:** $235.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida