## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35550.0

---

### DIAGNÓSTICO
La pistola de 91 del surtidor #5 que cuenta con Lector de Chip esta dañada.-El swivel de 95 del dispensador #5 esta dañado y necesita cambiarse

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a pedir autorización a la administradora para confirmar que pistola estaba dañada y el swivel que surtidor correspondía al del reporte vía telefónica, se procedió a quitar el lector chip de la pistola de 91 y se coloco en la pistola nueva el lector chip en la pistola de la 91 de la 5  se procedió a cambiar el swivel de la 95 pistola 1 de la cara 5 queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida