## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 77498.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estación en la cual se tuvo que esperar que cisterna descarga producto en la cual se tuvo 1 hora en la que se retiro , se inició primero la extracción con bomba de diafragma en la cual extrajo agua y  residuo de combustible,  en ambos tank sump de 95 #1 y #2 en la cual fue extraido alrededor de 150 gls al tótem, se procedio a desacoplar accesorios en la cual fue desacoplado , se procedio a reemplazar check horizontal de 1.5 y su respectivo cloniple,  se procedio acoplar accesorios en la cual se armo nuevamente,  se le realizo limpieza al tank sump donde se trabajo , se le reemplazo caja de diafragma de la bomba ya que se humedecia por el tornillo en la cual se le reemplazo,  se pinto accesorios galvanizado donde se trabajo . Se habilitó el funcionamiento del tanque de 95 #1 quedando en uso correctamente , se reemplazo caja de diafragma de esa misma bomba ya que sello interno no sellaban correctamente

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 3 unidad(es) × $0.79 = $2.37
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $2.25 = $2.25
• CHECK HORIZONTAL DE 1 1/2: 1 unidad(es) × $29.72 = $29.72
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $645.79

---

**Estado esperado:** Falla corregida