## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PUNTA PACIFICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81092

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO despacho  lento  en la 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Ser  revisó   los despacho  de la 91 luego  se coloco  vaporlet  en el tanque  #2 y se monitoreo  con la llave cerrada para  ver si viajaba la precion  y en 15 minuto  la precion  se callo se procedió a  pedir el check   de bomba sumergible  Modelo nuevo  en delta luego  se coloco  y se quito el  vaporlet  y se coloco  el detector  que  tenia y luego  se activa  el despachó  quedando  operativa ., se estuvo en la  espera que  llevarán el  check  a la estacion

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida