## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA HATO PINTADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105194.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Buenas Tardes Estimados: Gusto en saludarles. Les escribo para comunicarles que estamos confrontando problemas con el despacho del producto 95 en el surtidor #2. El marcador indica que sale producto cuando no es así, por lo que solicitamos su apoyo para que se vea este problema ya que nuevamente se está dando con el despacho. Agradeceré mucho su colaboración con nuestra solicitud y quedamos atentos a sus indicaciones. Saludos y Mil Gracias.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar surtidor 1-2 en la cual se procedió a cambiar tarjeta lógica y haciendo pruebas en la cual arrojaba error 20. Se procedió a intercambiar tarjeta hidráulica de la surtidora 3-4  para la surtidora 1-2  para descartar que sea tarjeta hidráulica . Se procedió a colocar tarjeta lógica original del surtidor en la surtidora 1-2. Se va a requerir traer una tarjeta hidráulica para el surtidor 1-2 modelo modelo-18024-G2.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente traer tarjeta hidráulica para surtidor 1-2  modelo-18024-G2