## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 106322

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
Mantenimiento preventivo 3 meses

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza de unidad compresora y cuarto del mismo,  Extracción de aceite y sedimentos, cambio de aceite ......VERIFICACIÓN ELÉCTRICA: Inducción, rotación, voltaje, amperaje....prueba de funcionamiento. NOTA:  BALINERA Y BIELA CON FUERTE RUIDO Y ROTACIÓN FORZADA ALZA AMPERAJE,  YA CON LOS CAMBIO DE POLEAS A 5 .  ADICIONAL AGUA LE ENTRA A LA CAJA Y A LOS COMPNENTES ELECTRICOS.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida