## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 94241.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar los siguientes trabajos Surtidor 1/2 se realizó limpieza del gabinete electrónico se colocó teflón al swivel diesel 2, surtidor 5/6 limpieza del gabinete electrónico y cambio de la pistola de la diesel, surtidor 9/10 se colocó teflón al swivel diesel 10, Surtidor 11/12 se cambió la válvula proporcional de diesel 12 se desmontó el metro pero de igual formar mantiene 2 tornillos transrroscado se procedió a colocar en su lugar nuevamente quedará pendiente el cambio del metro gilbarco diesel 12 se limpio el gabinete electrónico, área de tanque se cambió las tapas de llenado de la diesel y la 91, los otros materiales la administración nos informará cuando mantenga las piezas para abrir otra o.t para los cambios de accesorios

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50
• METRO GILBARCO ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $921.07

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente metro de la diesel 12