## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82229.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar los códigos de errores ya que se paraba el despacho se procedió a ver lo cual marcaba error 50 y 51 se procedió a reemplazar el pulser de la 91 5/6 el cual se encontró arqueado y con residuos de diesel producto de una fuga de la parte superior cual ya fue corregida se procedió a calibrar las mangas de la 91 5/6 queda operativo

**MATERIALES:**
• PULSADOR INTELIGENTE PULSER KI: 1 unidad(es) × $325.99 = $325.99
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $327.59

---

**Estado esperado:** Falla corregida