## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TANARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70920.0

---

### DIAGNÓSTICO
El producto de #95 volvió a tener el mismos problema no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el voltaje de la  bomba marca su amperaje bien 4.5.se revisar el control box en la cual se encontró que contactor no está mandando la corriente .el control box de segunda no está en buenas condiciones diciones .se le cambio  el control. Box  nuevo.se hizo de despacho y si esta trabajando bien con sus amp .que es.4.5. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida