## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CAPIRA (EXLYMSA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50929.0

---

### DIAGNÓSTICO
surtidor 1 cara 1 manguera de diesel desprendida por un auto que arranco a velocidad y la saco de su cause

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el Breakaway de la diesel de la cara 2 lo cual estaba desprendido y se cambió el swivel ya que producto del jalón se mantenía humedecido queda operativo se demoró ya que había trafico pesado para llegar a la estación

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida