## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109354

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
FLAPPER SURTIDOR 3 FLOJO 3-4-Buen Dia, Por favor asistir el flapper del surtidor 3 manguera de 95 se encuentra flojo, el mismo fue cambiado recientemente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#3 -95 tornillos del flaper o palanca de encedido se salieron de platico donde enroscan y se eliminan e instala tornillos pasantes con tuerca para evitar este defecto de fabrica...#7 -95 y diesel igual se les retira tornillos rabo de puerco de fábrica e instala pasantes con tuercas..

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida