## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75271.0

---

### DIAGNÓSTICO
Al encendieron el tanque de 4.000 de #95 .no despacha producto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el paneles eléctricos de las bombas en la cual se encontró el brecker doble dañado. Se salio en colon a comprar el brecket doble.luego se instalo se hizo pruebas sastifactoria queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida