## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77801.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanque de 10.000 alarma activadaD1

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar paneles eléctricos de la bomba. Se hizo tomando voltaje .se reviso si estaba abierta la línea pero no  está bien  se tomó voltaje estación 220.voltio. se tomó amperaje 4 5.amperio.  ohmio 3.5.  Lo que se encontró es que los terminales  están  flojo .se cambiaron por nuevo los del capacitador. Y el brecker doble de 20. Amp está defectuoso se requiere cambiar. Se intercambio el brecker del tanque de 5.000. Por el brecker del tanque de 10.000.  Se procedio a hacer pruebas de despachó con un barco si trabajo bien queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar brecker de doble de 20.amp al tanque  de 5.000.