## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 83412.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO .producto de #95 despacha lento .parece que la bomba no  funciona.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar tanque #1-95.se le hizo extracion de combustible de diesel.que se mantenía en el manjol#1-95. Se le hizo pruebas de presión con el vaporle. En la cual salio bien. Luego se procedio a tomar voltaje del capacitador el microfarage esta bien es de 25uf. Se procedio a sacar bomba sumergible del tanque #1-95.en la cual se encontró trapo dentro del tanque .se saco el trapo.luego se prosedio a poner a funcionar el tanque #1-95.hizo sus prueba sactifactoria. Con los despacho de los vehículos. Queda en operativo  tanque #1-95.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50

**Subtotal Materiales:** $599.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida