## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SYNTHEON PANAMERICA, S. R. L.
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107557

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOGoteo de producto desde el filtro y diferencias en las mediciones vs tabla de calibración entregada.-Cliente reporta perdida de producto desde el filtro, adjunto imagen. De igual manera nos indica que desde que se le colocó el tanque a inicios de año está presentando diferencias en las mediciones del tanque, la ultima carga de combustible reportó una diferencia de más de 80 galones, sugieren que es un tema de calibración, ya que las medidas en los cisternas son correctas, las diferencias son al momento de medir en su tanque. Para cualquier duda adicional contactar a Luis Muñoz 6480-5418.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se observo  el filtro velcon  con goteo  se procedió  a cambiar  el sello  velcon   y el goteo  percivia  se  estuvo  que ir a delta a buscar una calcasa  nueva. Se desmontó la  calcasa  vieja y se coloco  la nueva luego de colocar  la calcasa   se percato una  pequeña humedad en la universal  en lá parte de abajo se reguiere el cambio de la  universal  de 2

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 4 unidad(es) × $97.65 = $390.60
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $1868.09

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar la universal  de. 2 pulgada