## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 54313

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola Diésel Surtidor 3-4 despacha aire con humo. PD. Reporte atendido en dos ocasiones

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se intercambio metros de la diesel de la surtidor a 1,2al 3,4  se desmontaron ambos metro luego se calibraron para ver el funcionamiento de la cara # 4 que daba problema se hizo el ajuste sin problema  están despachando normal queda en monitoreo hasta el viernes

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Surtidor 4 queda en monitoreo hasta el viernes