## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88087

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOfuga de electro válvula surtidora 6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  sello de 7/8 en la válvula  selenoide  de la 6 de diésel  que  estaba con ligueo quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida