## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOLIVAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 74138.0

---

### DIAGNÓSTICO
El swivel del surtidor 2 de alto flujo esta botando diesel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el reemplazo del swivel de 1” de la cara 2 queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56

**Subtotal Materiales:** $79.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida