## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALBROOK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103503

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO surtidor 1y2  de 95 lento   surtidor 5y6  no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se procedió  a cambiar el filtro debla 95  del surtidor  1y2  y luego se verifico  la cara 5 que no despachaba  se  verifico  que no tenia  precio los ppu    se hizo  intercambio  de faja   y luego  se procedió  limpiar con contacliner  t procedió  a conectar  guedando operativa  los surtidores

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 1 unidad(es) × $11.45 = $11.45
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 1 unidad(es) × $11.45 = $11.45

**Subtotal Materiales:** $22.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida