## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37571.0

---

### DIAGNÓSTICO
URGENTE 95 NO DESPACHA Y ESTA PITANDO EN OVERLOAD

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual la bomba mantenía arranque hasta de 30 amperios lo cual se cambio el capacitor a 15 uf lo cual mantenía el error 3 en amperios de 30  a 27 amp lo cual se requiere cambio cartucho lo cual se procedió a pedir autorización para su cambio lo cual se cambio se espero la decisión lo cual fue aprobado lo cual se extrajo la bomba de 95 se cambio el cartucho se procedió a colocar grasa a los tapones y tornillos se coloco nuevamente la bomba en su lugar lo cual se probó quedando en amperios en 4.4 amp en m1 y 4.3 en m2 se cambio el capacitor a 25 por cambio de cartucho  a red jacket monitoreo venta por 30 min quedando operativo

**MATERIALES:**
• CARTUCHO DE BOMBA SUMERGIBLE 1: 1 unidad(es) × $1053.65 = $1053.65

**Subtotal Materiales:** $1053.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida