## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 62363.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desarmar las u de la válvulas de impacto y soltar universal mientras llegaba el personal con la manguera flexible y el vapor less que venían con el material desde San Miguelito se procedió a trabajar debajo de la maquina en la cual se comenzó a desconectar el sistema se apagó el surtidor por cualquier inconveniente se procedió hubo dificultad para hacer presión por el tema de la línea de fibra, se tuvo que cortar el cooplin de la manguera rota ya que la manguera era hembra macho la misma no se podía observar bien ya que estaba oculta bajo la tierra se procedió a rectificar la rosca interna de cooplin de acero inoxidable para poder ingresarla con la instalación debajo de la manguera del Surtidor se colocó la.manguera flexible de la 95 de 1.5 x 24 colocando después todos los accesorios las u, válvula de impacto, universal de diesel, 91y 95 después de colocar todos los accesorios de debajo del surtidor se colocó el detector de fuga en la bomba sumergible de la 95 realizando prueba con vehículos se monitoreo la venta mientras se verifica a todos los puntos corregido quedando todo hermético y operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERA FLEXIBLE OPW 1 1/2X24: 1 unidad(es) × $281.32 = $281.32

**Subtotal Materiales:** $281.32

---

**Estado esperado:** Falla corregida