## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98374

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSWIVEL DE 95 Y DIESEL DE ALTO FLUJO DEL SURTIDOR 1 ESTAN LIQUEANDO PRODUCTO-SURTIDORES DE 95 ESTAN DESPACHANDO LENTO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió a cambiar los  swivel de diésel  d 1 pulgada y el de 95 en el surtidor 1 y también se cambio el filtro de la 95 en la surtidora 3y4 y se limpio la maya  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $133.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida