## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 89723.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

El surtidor de gasolina G-1 de muelle Kayuco presenta discrepancia entre la cantidad en galones del contador de flujo y lo relacionado por el contador histórico del mismo equipo (diferencia de 1 galón) agradecemos coordinar verificación y calibración.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el reemplazo del fusible de válvula de impacto de la gasolina G-2. Queda operativo

**MATERIALES:**
• FUSIBLE DE VALVULA DE IMPACTO: 1 unidad(es) × $33.27 = $33.27

**Subtotal Materiales:** $33.27

---

**Estado esperado:** Falla corregida