## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105433

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO manguera de aire dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió a revisar la  boquilla de aire y agua y  se cambio una boquilla de aire en la columna 7y8 que estaba  dañada quedando operativa

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $10.95 = $10.95

**Subtotal Materiales:** $10.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida