## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** DELTA SABANITAS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 93908

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los surtidores y  adsesorio  se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas se reviso el sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón  de emergencia funciona correctamente se cambiaron los filtro de la surtidora quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 12 unidad(es) × $17.78 = $213.36

**Subtotal Materiales:** $213.36

---

**Estado esperado:** Falla corregida