## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 46631.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola del surtidor #3-95 dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar pistola del surtidor #3-95.
Quedo en operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida