## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SAN ISIDRO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77653.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanque de diesel no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio revisar dispensadores #1-2-3-4..para ver si habia fuga no hay.  Se tomó amperaje de 9.0.  Y  ohmio 3.2. Se reviso el capacitador y marco 15.uf. según el clientes hubo un bajón y estaba despachando diesel se y se puso lento. Esta trabajando bien en el momento.  Y se le apreto el flapper del surtidor #3-diesel  queda en operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida