## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 59108

---

### DIAGNÓSTICO
Cambio de los 4 filtro de alto flujo y limpieza de contenedor Hay que traer un tangue de 55 y ka bomba manual

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambia 4 filtro  de alto  flujo  2 de  91 y 2 de diésel  que  estaba  con fuga  por el sello y se extrajo  el agua con producto  que estaba  en el contenedor  quedando seco el contenedor  se extrajo  55 galones de agua se estuvo  que cambiar  check  de bomba del tanque  1 para el tanque  2 por caída  de presión  se hizo el cambio quedando  el tanque  # operativo  ya que el tanque  1 no tenia  producto  guedando pendiente  un check  de bomba para el tanque  #1

**MATERIALES:**
• FILTRO DE ALTA CAPACIDAD 1"": 4 unidad(es) × $162.95 = $651.80

**Subtotal Materiales:** $651.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 1 check  de bomba para tanque #1