## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91298.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar del surtidor 3/4 la manguera de 91.3 y el flaper de la 91.4, surtidor 5/6 se pinto la base del surtidor y se cambió el flaper de la cara 5 y de la cara 6 de 95, surtidor 7/8 se pinto la base del surtidor

**MATERIALES:**
• FLAPER HELIX: 3 unidad(es) × $45.38 = $136.14
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $223.99

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Limpieza de tanksump