## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84808.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO REALIZAR PRUEBA DE PRESION A LA LINEA DE 91, 95 Y DIESEL -REVISAR LINEAS DE LOS TANQUES POR QUEJAS DE LOS VECINOS DEL AREA POR UN FUERTE OLOR A COMBUSTIBLE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Objetivo: detectar fugas en líneas. Línea de 95 sometida a 50 psi por un tiempo estimado de 30 minutos, resultado satisfactorio. Línea de 91 sometida a 50 psi por un tiempo estimado de 30 minutos, resultado satisfactorio. Línea de diésel sometida a 50 psi por un tiempo estimado de 30 minutos, resultado satisfactorio. Con estas pruebas certificamos que las Línea de electrofusion instaladas desde las máquinas hasta los tanques se mantienen el 100% herméticas.

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 8 unidad(es) × $97.65 = $781.20

**Subtotal Materiales:** $781.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida