## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES DON PIPO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70778.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #1-2de diesel.tiene corto

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el panel eléctrico de la bomba.estabien se reviso el control box y esta bien . Se reviso el capacitador esta bien.  Se reviso la línea de la corriente de la bomba y se encontró el corto dentro de la tuberia. Se prosedio a salir a comprar  material electrica.se prosedio a desarmar la yee eléctrica para poder sacar los alambre y limpiar el compod de la yee y luego senle puso la yee eléctrica para alambrarla la tuberia electrica de la línea de la bomba. Luego se armo las tuberia electrica del manjol  de la bomba. Se le cambio el brecker doble . Luego se prendió el brecker para hacer pruebas y despacho . La surtidora #1-2 despacho bien está funcionando  la bomba sumergible

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida