## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PACORA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 106355

---

### DIAGNÓSTICO
COMPRESOR-PLAN DE TAREAS PARA CAMBIO DE CORREAS DEL COMPRESOR DE AIRE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
SE ABRE GUARDA POLEA PARA CAMBIO DE CORREAS , DEBIDO A QUW MOTOR ES 230 VOLTIOS Y VOLTAJE DE ENTRAES 208, SE RETIRO POLEA DE 8 AMPERIOS POR UNA DE 6" PARA BAJAS LOS AMPERAJES QUE LLEGABAN HASTA 16 AMPS CUANDO SU MAXIES 13.2....SE INSTALA POLEA Y CORREAS NUEVAS GATE HIPOWER B-58. SE LIMPIA GUARDAS POLEAS POLEA Y SE AJUSTA EJES Y TENSION DE LAS MISMAS.....BAJANDO EL AMPERAJE A LLENADO 150 E N 11 AMPS POR FASE ADJUNTO FOTOS.  Petrolera suministro polea 6 y correas A-58

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90

**Subtotal Materiales:** $359.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida