## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAGO EMPERADOR
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 87174.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la calibración de 4 surtidores multiproducto y se cambió todos los sellos de calibración. Queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20

**Subtotal Materiales:** $19.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida