## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN ANTONIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 44739.0

---

### DIAGNÓSTICO
Dispensadores de 95 octanos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar pruebas los cuales se saco producto aproximado de 1.30 litros lo cual se observo que al despachar se colocaba lento el despacho de la 95 en los otros surtidores se procedió a identificar los contactores de cada manga de 95 lo cual se dio con el problemas que la tarjeta de distribución de señales no está pegando el 110v se requiere reemplazar, se puede vender en el surtidor 1.2 solo del tanque 4 de 95 ya que funciona con tanques independiente queda funcionando provisional

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente tarjeta de distribución surtidor 1.2 encor 500