## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 76038

---

### DIAGNÓSTICO
No sale diesel en los surtidores. Se presume el check valve no retiene el combustible en la linea.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  acercó a la estacion  y se procedió  a revisar  el check de  la bomba y se remplazo   ya que perdía la ceba  luego  se procedió  a cambiar  el capacitor   por la bomba  arancaba y se  paraba se  le remplazo  por  uno de 25 ya que  el que  tenia  era de 40  se activo  el despacho de diésel  con varios vehículos  quedando operativa

**MATERIALES:**
• CAPACITOR FP 40 MF: 1 unidad(es) × $165.70 = $165.70

**Subtotal Materiales:** $165.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Remplazar  el   capacitor  por uno de  40 mfd