## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107039.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.La pantalla del surtidor 1 esta parpadeando. Por favor venir a revisar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio del foco de la cara 1(1)  queda operativo

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 1 unidad(es) × $3.95 = $3.95

**Subtotal Materiales:** $3.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida