## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 47194

---

### DIAGNÓSTICO
automático pistola de 95 surtidor #4 se pega,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo pistola en el surtidor  4 producto de 95 que tenia automático  dañado quedando operativa

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida