## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52549.0

---

### DIAGNÓSTICO
Diesel no despacha ningún surtidor.  Y el codo del surtidor #4-95 gotea.  Y anillos del surtidor #9-diesel suelto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar manjol de diesel en la cual se encontró capacitador  dañado.luego se procedió a cambiar capacitador de 25.uf .por temporalmente. Hasta que se ponga el 40.uf.se hizo ese cambio para pudiera despachar.con el capacitador de 25.uf.  se cambio swivel de 3/4 en el surtidor 4-95.  Se le puso selicon al sensor de chip  porqué estaba flojo. Todo quedó trabajando.

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $147.39 = $147.39
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 40MFD: 1 unidad(es) × $195.79 = $195.79

**Subtotal Materiales:** $343.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Se requiere replasar el capacitador de 25.uf     por el de 40.uf. para la bomba.S.  de diesel