## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109082

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO Compresor 
Revision de compresor TERMICA SE DISPARO (indica contratista Angel)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Revisión  de equipo con termica activada se verifica , inducción de motor la cual esta en rango aceptable,   se verifica capacitores y el capacitor de arranque 430-516 marca 0.926 se  busca en Delta y se instalan y prueba equipo y amperaje. Adjunto amperaje en rango 21 amps lo recomendado en la placa de motor en voltaje 230v.  Actualmente es 242V.     DELTA SUMINISTRA::: CAPACITORES 50.MFD Y 430-516.....

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida