## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93142.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Tanque de combustible de diésel de 10k no enciende

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la bomba sumergible de el manhole de tanque de 10,000 de diésel de estacionamiento en la cual se percató que Capacitor de bomba sumergible de diésel de 10,000 esacionamiento se encontraba en mal estado. Se procedió a realizar el reemplazo de Capacitor de bomba sumergible de diésel de 10,000 estacionamiento. Se procedió a realizar la calibración al Smart Control de diésel de 10,000 estacionamiento sin presentar anomalías. Se esperó a un barco para hacer pruebas de despacho de tanque de diésel de 10,000 estacionamiento. Quedando operativo

**MATERIALES:**
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07
• TAPE 3M ELECTRICO: 1 unidad(es) × $10.35 = $10.35

**Subtotal Materiales:** $31.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida