## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** TRANSPORTE RUBI ROJO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 83034.0

---

### DIAGNÓSTICO
SACAR LAS AGUAS OLEOSAS DE LOS SUMP TANK , VALIDAR PORQUE LAS TAPAS DE LOS SUMP TANK NO TIENEN TORNILLOS NI CAUCHO EN LA TAPA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Diagnóstico  tk 1de Diésel se mantiene  con demasiado agua  permanente 

Tk de dissel #2
Agua permanente  dentro del  contenedor 

Después  de la extracción de de agua en los dos contenedor  no se aprecia daño  en las botas de las líneas de producto ni por las botas eléctrica,  los tan fitting están sellados 

Se sacó la bomba sumergible  para certificar que la reserva esta dentro de lo reglamento 6 "

  Posible causa

SE logra apreciar que el anillo de calle esta muy cerca del tanque son y el material que esta alrededor  no permite que el agua pase al subsuelo y queda dentro del ta k son


Son dos modelo de tan son

El.opw no tiene sello ni cuenta con las tuercas y la tapa no se puede colocar de la forma correcta ya que el material  esta muy al borde

El contenedor zepiny no cuenta con los cierre ni las tuercas de seguridad 

Al momento de sacar el agua de cada caja  contenedora queda seco no entra agua 

Al momento  de lluvia el agua pasa por encima de los anillos de calle y comienza  a pasar el agua adentro y como esta cada caja en estas condiciones quedo vulnerable a esta condición  


Se enviaron las fotos que ayudarán a la toma de decisiones para erradicar este problema

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida