## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 71044

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDORES DE DIESEL NO ESTAN DESPACHANDO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  acercó  a la estacion y se procede a revisar la bomba  #1 que  se  apaga en los despacho se reviso el  capacitador  y los amp  luego  se saca la bomba para revisarla  donde se encuentra  obstrucción  en la bomba que  impide los despacho  se vaja  la bomba y se manda a despachar  sin problema  guedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida