## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80751.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.surtidor surtidor #3-diesel cuando se le programa20.00 despacha 5 .00 y se para.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
estaba flojo y al selenoide del surtidor #3 se le cambio  el selenoide  .temporal. para que despache .hay que modificar  la tuberia de aluminio. Para que pase el cable del selenoide  se requiere limpiar la tuberia que tiene compond.surtidor #4-diesel. Y se le apreto el pulse estaba flojo.surtidor #3-diesel.

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOID 3/4"": 1 unidad(es) × $496.81 = $496.81

**Subtotal Materiales:** $496.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Limpiar la  tuberia de aluminio que tiene compond por dentro.se tiene que taladrear con brosca para poder limpiarla .y Luego para que pase el cable del selenoide.