## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 41969.0

---

### DIAGNÓSTICO
Presencia de producto de 95 en el manhole

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a extraer producto un aproximado alrededor de 50 a 60 galones de combustible retornado al tanque 1 de 95, después se procedió a extraer agua más de 150 galones de agua en el tanksump para poder verificar todas las conexiones de la líneas punto por punto lo cual se llegó a conclusión de que la universal estaba algo floja lo cual se procedió a darle torque, se cambio de tanque para poder realizar dicho trabajo se seco sumptank se puso a prueba quedando operativo lo que se recogió de agua oleasas se retiro para depositar en lugar seguro

**MATERIALES:**
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 5 unidad(es) × $50.37 = $251.85

**Subtotal Materiales:** $251.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida