## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 68785

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se hizo prueba  de presión  a la línea se 91y se observo  que  el check  de la bomba  ni retiene  la presión  se procedió  a cambiar el  check  y la caja de diafragma se coloco relock  y en 40 minuto se mantuvo  en 20 psi  quedando operativa  los surtidores

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45

**Subtotal Materiales:** $67.07

---

**Estado esperado:** Falla corregida