## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99739

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
La línea de vacío de la bomba sumergible de tanque G2 esta rota lo que mantiene sin presión de despacho al surtidor del muelle J

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la instalaciones en la cual se verifico que válvula de llave de paso de la bomba se encontraban cerraban, se le informo al cliente y no tenía conocimiento,  se realizó el cambio de la serpentinas de detector de fuga , se le realizó prueba de despacho en la cual activo y dispenso producto

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida