## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** REVISALUD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 102544

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl manómetro del dispensador de combustible esta llegando a la zona Roja. Contacto: Juan Carlos Gálvez 6672-4078

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se observo  el despachó  y luego se procedió  a cambiar el filtro de elemento velcon y el  sello  qué estaba despachando lento  se limpio la carcasa con formula  y se hizo  despacho  quedando operativa  en los despacho

**MATERIALES:**
• O'RING VELCON PARA FILTROS 1 1: 1 unidad(es) × $42.38 = $42.38
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 1 unidad(es) × $179.29 = $179.29
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 2 unidad(es) × $97.65 = $195.30

**Subtotal Materiales:** $416.97

---

**Estado esperado:** Falla corregida