## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88376.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desmontar metro. Se le hizo una revisión interna al metro en la cual se verificó que disco magnético presentaba mucho juego. Se procedió a montar metro y se hizo la verificación de la calibración. Queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80

**Subtotal Materiales:** $2.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida