## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 107061.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a llegar a la estación ya que no estaba vendiendo 95 del tk2 lo cual al momento de llegar estaba lento se verifico lo cual al momento de despachar se retornaba el producto por el check de la bomba se requiere cambiar caja de diagrama bomba 95.1 y el check de la bomba al igual que el Smart control de la 95.1 no corrige los errores se hizo prueba con otro relay daño persiste

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 1 unidad(es) × $59.95 = $59.95
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 1 unidad(es) × $59.95 = $59.95
• CHECK VALVE DE SUMERG  OLD.: 1 unidad(es) × $82.53 = $82.53
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• CAJA DE CONTROL SMART CONT.: 1 unidad(es) × $727.15 = $727.15
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80

**Subtotal Materiales:** $1169.38

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** requiere cambiar caja de diagrama bomba 95.1 y el check de la bomba al igual que el Smart control de la 95.1