## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 71027.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores  de diesel no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar capacitador de la bomba #1-diesel. Cuando se cambio el capacitador marco el smartcontrol indicancando circuito abierto . Los empalmes estaban haciendofalso contacto  se corrigio  y quedo trabajando..queda en operativo.

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98

**Subtotal Materiales:** $179.98

---

**Estado esperado:** Falla corregida