## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LAS MARGARITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 78915.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:La gasolina de la surtidora #4 esta echando lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar programación lo cual se encontraba en 50 se hizo prueba para que parará en seco con la 19.13 lo cual demoró en llegar a 5 balboas se requiere cambiar la válvula selenoide de la 91.4 colonno se encontraba la persona encargada se demoró en entrar vehículos para la 91 luego entraron 2 lo cual la prueba se observo dicho dalño

**MATERIALES:**
• VALVULA SOLENOIDE / HELIX 5000: 1 unidad(es) × $233.32 = $233.32

**Subtotal Materiales:** $233.32

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente válvula selenoide de la 91.4