## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108765

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSE CAMBIÓ AL TANQUE 2 DE LA 95 Y TAMBIEN DESPACHA LENTO, LOS CLIENTES SE ESTAN IENDO, URGE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar y se procedió a  verificar los despacho  de las surtidora  se procedió  arevisar el tanque 1 de 95se realizo varias pruebas  se procedió  a sacar el detector  de fuga vaporlet  qué tenía  una umedad se saco el check  devla bomba  y se limpio luego se colocaron  el check y el vaporlet  se hizo prueba  ala bomba  manteniendo el platillo de l vaporlet  ariba  luego se  activo el  despachó  con la bomba 1 está  bomba queda en monitoreo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** La bomba de l tanque  # 1 queda en monitoreo