## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA SALLE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98080

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Buenos días, se solicita revisión de la bomba del tanque de máx. 95 por posible pérdida de presión sobre todo en la mañana está pasando igualmente después de la descarga de combustible en este producto de 95 ; entonces hay que comenzar a despechar de manguera por manguera de 95 y no es normal esto de un tiempo para acá , mandar a revisar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a la estacion y se procedió  hacer pruebas de presión  a la línea de  95 contra el check de la bomba dando como resultado el cambio de  check de bomba ya que se cae la precion  en 25 minutos  a 5 psi pendiente  el check de bomba  modelo viejo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente check de bomba  modelo viejo