## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91250.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Pistola de 95 surtidor 5-6 está liqueando la gasolina por debajo de la funda. favor revisar

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se tuvo que cambiar la pistola de la 95.6 por defecto en el spout y el automático queda operativo después del cambio ojo este  caso es el mismo que el de la o.t 91251

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida