## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31764.0

---

### DIAGNÓSTICO
manguera de gasolina 95surtidor # 4 cuando termina el despacho sigue botando combustible por la pistola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a remover el remache del seguro de la pistola ya que estaba quedando la pistola activa al terminar de despachar se le dejo al mismo nivel que el otro se hizo prueba de verificación y queda operativo la 95 de la 4 sin derrame

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida