## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67915.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidora 3.4 no despacha se encuentra apagada daño eléctrico, surtidora 6 no despacha no borra

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar primeramente el surtidor 3.4 el cual se mantenía apagado se abrió el gabinete electrónico observando un insecto en la tarjeta distribución dando problemas en la fuente de poder ya que no mandaba el voltaje a las otras tarjetas se procedió a reemplazar quedando operativo el surtidor, en el surtidor 6 se procedió a verificar los cables 10 pines ya que mantenía una distorsion en un display lo cual se procedió a colocar contact cleaner quedando operativo ambos surtidoras se observo el despacho quedando satisfactoria

**MATERIALES:**
• POWER SUPPLY  MOD WM027313-001: 1 unidad(es) × $246.41 = $246.41

**Subtotal Materiales:** $246.41

---

**Estado esperado:** Falla corregida