## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103844.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Surtidor dos quedó bloqueado cuando se fue la luz

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisó surtidor #2 la cual presentaba error 5602. Se procedió a reiniciar surtidor #2 y persistía el error. Se procedió a cortar sello de calibración para poder abrir switch de calibración. Se procedió a  apagar el surtidor #2 . Se procedió a cerrar switch y se presionó en el teclado de programación F1 Y F2. Se colocó sello de calibración nuevo.Se hizo prueba de despacho con vehículos en ambas caras . Queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida