## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 40895.0

---

### DIAGNÓSTICO
remplazar la manguera de aire del surtidor 5-6-se necesita el remplazo de la tapadera de la boca del tanque de combustible para que no ce filtre el agua en el tanque

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a medir con la vara de medir lo cual el tanque media 3 pulgadas de agua se extrajo el agua del tanque 28 galones de agua se midió nuevamente dejándola en 0 se observo que la entrada de agua provino del spill tenía el oring abierto lo cual también se cambio la tapa de llenado de la diesel quedando todo cerrado hermético, se procedió a cambiar la manguera de aire de la 5.6 lo cual estaba rota

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.25 = $26.25

**Subtotal Materiales:** $26.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida