## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO LAJAS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 35714.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a verificar el amperaje nuevamente el cual mantenía un arranque de 19.3 y normalizado en 6.6amperios, se intercambio relay de 91 al 95 y continuaba el mismo problema, se intercambio el capacitor de 15uf con el de la 91 el despacho 3 carro y marcaba error 3 lo cual lo último se cambio el cartucho el cual se extrajo la bomba de la 95 para poder extraer después de colocar el cartucho se dejo en funcionamiento lo cual se mido el amperaje el cual mantenía en 4.4amp y 4.1 ohmios se dejo la bomba en monitoreo por 1 hora sin ninguna anomalías ni error

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $147.39 = $147.39
• CARTUCHO DE BOMBA SUMERGIBLE 1: 1 unidad(es) × $1053.65 = $1053.65

**Subtotal Materiales:** $1201.04

---

**Estado esperado:** Falla corregida