## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 94787.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.pistola de Diesel del surtidor 1/2 Se está corriendo de la pistola el resorte y se está saliendo. Puede quedarse dentro del tanque de un cliente.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desarmar el lector luego a extraer el Spout luego se colocó lector en el otro spout de la diesel 2 queda operativo

**MATERIALES:**
• SPOUT 3/4 GENERICO: 1 unidad(es) × $13.13 = $13.13

**Subtotal Materiales:** $13.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida