## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SPTCH
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31392.0

---

### DIAGNÓSTICO
Separar tuveria del espejo del tanque

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a desacoplar el nipple de 1.5x 12 .
Se procedio a cortar y hacer rosca con la tarrajadora manual 
Se acoplo con teflon y permatex y se cmodifico la instalacion de la llave de paso se instalo uña de carrete 2 brecway.2 swivel de 1 pulgada. 1 spout de 1 pulgada y 2 manguera brekway 1 codo swivel de 1 pulgada 1 bola de tope para manguera de 1 pulgada y 1 manguera de 1x 25  se iso prueva de despacho y quedo todo operatico

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Correguir humedad en adapter de aluminio en salida de surtidor. 
Instalar manguera de 1x 7 pies