## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80969.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:Surtidora 5-6 liquen en la parte superior diesel, pistola queda echando producto 6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión lo cual se observo que la válvula selenoide estaba dando problemas quedaba abierta botando al terminar el despacho se hizo el cambio quedando operativo punto 2 del caso donde la pistola quedaba echando producto, punto 1 queda pendiente cambiar sellos de la parte superior diesel 5/6

**MATERIALES:**
• ORING 7/8 FLUOROSILICONE: 1 unidad(es) × $7.57 = $7.57
• ORING 7/8 FLUOROSILICONE: 1 unidad(es) × $7.57 = $7.57
• VALVULA SOLENOIDE / HELIX 5000: 1 unidad(es) × $233.32 = $233.32

**Subtotal Materiales:** $248.46

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** pendiente cambiar sellos de la parte superior diesel 5/6