## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES METETI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64633.0

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita la reparacion de los surtidores ya que los mismos se ponen lentos a laa hora de despachar la gasolina 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente a cambiar los filtros de la surtidoras 3.4 5.6 el mismo se encontraba con suciedad ya que los tanque se quedan secos constante se procedió a abrir el sumptank y extraer 100 galones de agua se procedió a extraer la bomba de 91 s encontraba con el empaque roto se hizo el cambio quedando operativo, adicional se procedió al cambio de la pistola de la 91.5 mantenía el automático dañado queda operativo.

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida