## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES DON PIPO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 25267

---

### DIAGNÓSTICO
los 3 combustibles estan despachando super lento. se sospecha que los filtros esten obstruidos.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surt y el producto de 95 se encontraba lento se procedio al cambio de filtro y limpiesa de malla q esta sucia quedando opetativa

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida