## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52074.0

---

### DIAGNÓSTICO
mangueras de Surtidor 5/6 sin despachar diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor lo cual se reviso pulser no se observo anomalías en el mismo se reviso la intrínsica lo cual tampoco mostraba anomalías el surtidor marcaba error 59, el mismo se le hizo ajuste a el tiempo y limpiezas de los sensores de los flaper se realizó despacho a vehículos diesel despacho sin anomalías se dejará en monitoreo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Monitoreo del surtidor 5.6 diesel