## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA URUGUAY
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 31693.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor # 4-95 swuivel  botando .

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio swuivel  # 4-95

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida