## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AVENIDA B (PANAZONE)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103117

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSurtidoras 3 y 2 Display quemados-

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al  lugar y se procedió a remplazar focos de 7 watt  en el surtidor 3 y2 quedando operativa

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 2 unidad(es) × $3.95 = $7.90

**Subtotal Materiales:** $7.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida