## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106966.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR ALTO FLUJO 7 - 8 No funciona

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la revisión lo cual se encuentra trabajando ambas caras flota y contado está operativo Surtidor 7/8

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida