## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA NUEVO SAN JUAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84566.0

---

### DIAGNÓSTICO
REVISAR SI HAY FUGA DE COMBUSTIBLE Constante pérdida de combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
La tapa de 95 presenta dificultad para sacarla del del marco de la misma ya q presenta un astacamiento muy grande ay q considerar aser un trabajó de devastado para poder q ella trabaje adecuada mente .
Se procedió a realizarse la prueba de presión  a la línea de 95 manteniendo su hermeticidad sin problema alguno 
También se reviso el contenedor de la bomba sumergible la cual no presenta ni agua ni producto
El equipo queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida