## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANATRUCK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 97910

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO; Boton de emergencia no apaga dispensador.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
REVISION DE CAJAS DE CONTACTORER, BOMBAS Y DISPENSADORES.
SE UBICO QUE NO APAGA EL DE DISPENSADORES.           SE ABRE CAJA DE BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA U ESTABA LLENO DE AGUA LO QUE PERMITIA QUE PERMANECIERA CIRCUITO CERRADO POR CONTINUIDAD.
SE REEMPLAZA 2 CONTACTOS NC y se detecta 240 voltios entre fases bomba y fase dispensadores,  se cambia la de bombas para que solo se mantenga la misma fase y evitar corto .

Se instala protector de parada de emergencia 

Se rotula panel bomba por intercambio de breaker a circuito de ups.

Pruebas de funcionamiento.

**MATERIALES:**
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 1 unidad(es) × $40.69 = $40.69
• BLOQUE DE CONTACTO: 2 unidad(es) × $6.47 = $12.94
• BLOQUE DE CONTACTO: 2 unidad(es) × $6.47 = $12.94

**Subtotal Materiales:** $66.57

---

**Estado esperado:** Falla corregida