## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62405.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor sin corrientes

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a desarmar las 3-caja electrica que estaban dentro del contenedor de las línea de combustible.  Hay estaba ubicado el corto circuito. Todos los alambre estaba en corto .de una caja de prosedio a indespendisarla del contenedor. Para reubicarla fuera del contenedor . Luego se pusieron las 3- cajas de paso afuera. Y se alambre nuevamente. Con alambre nuevo. Y 4-cajas de paso se alambre 2 circuito  en el área de estacionamiento. Luego de terminar con el trabajó eléctricos. Se prosedio a hacer pruebas de los 3-surtidores .se despacho 5-galones de cada los 3-surtidores.sactifactorio.el contenedor quedó limpio. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $1.05 = $10.50

**Subtotal Materiales:** $10.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Se requiere tapar huecos del contenedor donde estaban las tuberia  electrica.