## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79615.0

---

### DIAGNÓSTICO
Los  surtidores se ponen  lento cuando se despacha el producto de diésel en ambas caras

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Al llegar a la estación se procede a  monitorear el despacho de diésel en todos los surtidores en la cual se pudo observar flujo irregular en el surtidor 7-8 por lo cual se procede a reemplazar el  filtro por uno nuevo y se observó en el filtro que el mismo mantenía sedimento m. Dentro del monitoreo se observa que los otros surtidores no mantenían este problema pero se dejará en monitoreo . Agregado a esto se inspeccionó el sumptank de diésel y debajo de los surtidores para descartar cualquier daño de mangueras flexibles.

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Monitoreo del despacho de diésel