## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103425.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.La surtidora de la isla 2 no despacha ningun producto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el Surtidor lo cual se observo que mantenía daño en el teclado lo cual es causado a una abertura en la base del teclado se pasará la información queda operativo el Surtidor 2 después del cambio del teclado

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50

**Subtotal Materiales:** $220.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida