## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82359

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO  Surtidor  1y2 no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el  surtidor  cara  1 que estaba dando problema  en los despacho   se verifico  los sensores  de la cara  se intercambio  sensores  luego  se sacaron  las funda  de la surtidora  se  estuvo  que limpiar  los conectorespoe  que  van conectados a lo sensores  por la umedad  que no permitia  que la maquina  hiciera  el borrado de la palanca luego se coloco  en su pociones  y se hizo prueba  de despacho  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida