## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 102305

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
solicita con urgencia la reparacion de la Bonba sumergible de Diesel lo cual esta dando problema para despyachar ya a pasado en varias ocasiones q deja de despchar se para sola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Dispensador 5-6 configuración de activación de bomba después del borrado en caso de que el error 44 se active , desde la reparacion de fundas no a pasado, .....Dispensador 3-4 cambio de teclado encore 300.......    Bomba sumergible diesel Extracción de agua en tanksump y limpieza de contenedor para Extracción de bomba y reemplazo de cartucho qué se afecto por el error 44 se fatigaba en despachos, capacitor mantiene rango de 25 mfd.........Relay de controlbox diesel,91,95 reemplazo por platinos gastados...

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION ENC-30: 1 unidad(es) × $65.00 = $65.00
• CARTUCHO DE BOMBA SUMERGIBLE 1: 1 unidad(es) × $1400.08 = $1400.08

**Subtotal Materiales:** $1465.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida