## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOLIVAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 102271

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
El tablero del surtidor 6 no marca dañado.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
№6 - teclado para programar ventas no marca ciertos número rotos,  se busca uno en Delta y se instala y verifica el equipo.

**MATERIALES:**
• PRESET HELIX: 1 unidad(es) × $130.50 = $130.50

**Subtotal Materiales:** $130.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida