## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 99382

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso los  surtidores y adsesorio  se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles de las bombas se reviso sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se cambiaron los filtros  y se realizó  prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 4 unidad(es) × $17.78 = $71.12

**Subtotal Materiales:** $71.12

---

**Estado esperado:** Falla corregida