## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA DOS MARES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50301.0

---

### DIAGNÓSTICO
El teclado de  surtidor 3 no está funcionando

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar teclado del surtidor #3.queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida