## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA HERMOSA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 108990

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOpantalla delos dispensadores # 1 y # 2 no se en clientes quejándose porque no ven lo solicitado.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Sevllegobal lugar y se reviso  los display  del surtidor 1y2 el cual se estuvo  que  remplazar  el display  de la cara 2 ya que estaba defectuoso  se estuvo que  retirar  el display  en delta para el cambio quedando  operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida