## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 49313.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDOR #5 MANGUERA DE 91, CLIENTE LA DESPRENDIO DEL SURTIDRO CUANDO LE DESPACHARON

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el breakaway de la cara 5 de 91 queda operativo

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $49.07 = $49.07

**Subtotal Materiales:** $49.07

---

**Estado esperado:** Falla corregida