## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PULIDA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107049

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 4 diesel lento los despachos,Display surtidor 5 display foquitos quemados.,Surtidor 5 y 6 manguera 95 super lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#4 diesel se verifica flujo lento y se procede a reemplazar filtro, #6 de 95 con flujo lento se reemplaza filtro.   Para esto se bajo válvulas se verifico que bloqueran o cerraran flujo y se apago breaker para trabajar si voltajes en dispensadores......Dispensador #4 al reactivar memoria se borro.   #5 Displat esta esta borroso y dificulta visibilidad

**MATERIALES:**
• FILTRO DE 3/4" 300-30HS DELTA: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 3/4" 300-10HS DELTA: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• FILTRO DE 3/4" 300-10HS DELTA: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** 1 display 1 vista  2 productos.  2 fotos 7 watts