## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33509.0

---

### DIAGNÓSTICO
1. DISPENSADORES 1-2SE RECOMIENDA REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 DIESEL 2 CLIENTE PAGA-DISPENSADOR 3-4SE RECOMIENDA REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 DIESEL 2 CLIENTE PAGA-LIMPIEZA CON FORMULA LAS MANGUERAS BREAKAWAY 32. DISPENSADORES 5-6SE RECOMIENDA REEMPLAZAR SWIVEL 3/4 DIESEL 5-6 CLIENTE PAGA-LIMPIEZA CON FORMULA LAS MANGUERAS BREAKAWAY DIESEL 6-4. DISPENSADORES 7-8LIMPIEZA CON FORMULA LAS MANGUERAS BREAKAWAY 91 8-

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió en el surtidor 1.2 a limpiar las mangueras de breakaway con formula y se cambio el swivel de la diesel de la 2, en el 3.4 se limpió las mangueras breakaway con formula, en el 5.6 se limpio las mangueras breakaway y se coloco teflon a la diesel de la 6 no fue necesario cambiar el swivel, 3n el 7.8 se procedió a limpiar las mangueras breakaway queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida