## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 777371.0

---

### DIAGNÓSTICO
Al abrir el surtidor se pudo validar que mantiene filtración en producto de diésel. Se percibe olor en el surtidor.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor 3-4 se le dio la limpieza a la flexible con fórmula. En la cual se encontró metro de diesel cara 3 con humedad. Se procedió a desmontar metro para desarmar. Se procedió a reemplazar los empaques del metro y se procedió a montar metro de diesel cara 3 para verificar que no tenga fugas se procedió a presurizar metro de diesel cara 3 use procedió a verificar la calibración del mismo . Queda operativo

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95

**Subtotal Materiales:** $49.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida