## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 103007.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el preventivo de la estación se verifico estado de los surtidores, bombas sumergible, paneles eléctricos y se verifico botón de emergencia funciona correctamente se cambió los filtros de los 2 Surtidor queda operativo

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 4 unidad(es) × $11.45 = $45.80
• FILTROS DE 1"": 2 unidad(es) × $17.78 = $35.56

**Subtotal Materiales:** $81.36

---

**Estado esperado:** Falla corregida