## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LAS MARGARITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55732.0

---

### DIAGNÓSTICO
Breakaway de surtidor 8 partido

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el Breakaway de 1 pulgada queda operativo surtidora 8

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 1"" OPW: 1 unidad(es) × $119.75 = $119.75

**Subtotal Materiales:** $119.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida