## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA HERMOSA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 27029

---

### DIAGNÓSTICO
Surt 3 de 95 lentos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Este caso se reviso con el cambio de loa filtro del preventivo guedando operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida