## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA VERDE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110471.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.DISPLAY QUE PROYECTA NUMERO EN LOS SURTIDORES ESTA DISTORSIONADO SE NECESITA LA REPARACION O EL CAMBIO 3-4

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó revisión lo cual se requiere cambiar el display Helix cara 3 queda pendiente  no se observas los litros numeración distorsionado

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente display Helix cara 3