## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 29398

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 5y6 no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor cara 6 producto de 95 q no despachava encontrando Iman del flaper fuera de sy pocicion se estuvo q sacar funda para  acoplar el iman de ensendido quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida