## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 106354.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la calibración de los 6 Surtidor se cambiaron todos los sellos de la calibración de realizó pruebas con nivel queda operativo.demora por llegada del cisterna

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 34 unidad(es) × $0.80 = $27.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 34 unidad(es) × $0.80 = $27.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 34 unidad(es) × $0.80 = $27.20

**Subtotal Materiales:** $81.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida