## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 57982.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a calibrar 26-mangas de los surtidores.  Todos quedan en operativo.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 25 unidad(es) × $0.84 = $21.00

**Subtotal Materiales:** $21.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida