## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 73788.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera doblada de combustible del surtidor #3-95.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar manguera de combustible de 3/4x14'.queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida