## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ESTADIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 46811.0

---

### DIAGNÓSTICO
"CAMBIAR LA MANGUERA DE 3/4"" A 1"""

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar reemplazo de la manguera de 3/4 a 1 se procedió a ajustar la programación 29 en 80 quedando operativo

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 1"" OPW: 1 unidad(es) × $119.75 = $119.75

**Subtotal Materiales:** $119.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida