## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VALLE HERMOSO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 85792.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.surtidor 1 no despacha luego de una fuerte lluvia y se mojo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se observo que el surtidor marcaba el precio del diesel en la 91 lo cual no despachaba se procedió a revisar tarjetas a realizar pruebas los cuales después de varias pruebas se observo que el ppu de la 91 estaba en corto se hizo el cambio quedando operativo

**MATERIALES:**
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95

**Subtotal Materiales:** $578.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida