## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL ESPINO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 81008.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio llegar a la estación para hablar en la administración para realizar cambio de tanque mientras se realizaba cambios de componentes de la bomba se usará en tanque 2 de diesel, se abrió el manhole para poder bajar corregir daño pendiente, se comenzó a quitar la caja de diafragma lo cual se pudo extraer 1 solo tornillo sin forzar, el segundo tornillo se limpio el área para poder extraer pero el mismo presentaba desgastes lo cual se tuvo que remover el detector de fuga vapor less para poder trabajar mejor en extraer el tornillo se observo que no salía se hizo varias maniobras la cual se efectuó en rebanar el cuadrante del tornillo 9/16 para queda en 1/2 ya que no salía despues de tanto intento se pudo extraer el tornillo se limpio el area parapléjico colocar la caja de diafragma la cual  era proveniente de otra estación ya que está de segunda se colocó leak detector y se procedió a limpiar el área para poder presurizar la línea del tanque 1 se hizo cambio al tanque 1 se activo los despacho en el tanque 1 quedando satisfactorio las pruebas con vehículos queda todo operativo

**MATERIALES:**
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida