## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60318.0

---

### DIAGNÓSTICO
Producto de la 91 se pasa (VERIFICAR VALVULA SOLENOIDE)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar el surtidor de la cara 8 de 91 lo cual al activar se marcaba centavos lo cual fue necesario cambiar la válvula selenoide de la 91 .8 la cual estaba dejando pasar producto queda Operativo se tuvo que bajar la tubería completa y desarmar la funda para extraer la válvula selenoide queda operativo

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SELENOIDE GLOBAL-VI: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50

**Subtotal Materiales:** $367.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida