## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 108776

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE
Cambio.de polea.y correas para bajar amperajes

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reemplaza polea doble 7" x una de 5", y se instalan correas B-58 2 unidad y se ajusta tensión.    Se verifica funcionamiento del equipo y amperaje baja al rango correcto L1= 15.1,   L2=  13.18,  L3 : 14.18 ajustandose al rango del motor 200 voltios 15.2 amps,  se instalan guarda poleas y se instalan 2  breaker reel para interruptor de presion y horometro ABB.......Se rotula cada uno.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida