## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53756.0

---

### DIAGNÓSTICO
remplazar boquilla de agua en surtidor 1y2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la manguera de agua de la 1.2 la cual estaba deteriorado queda operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida