## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32231.0

---

### DIAGNÓSTICO
El automático de la pistola del surtidor # 8, producto

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la pistola de la 95 de la cara 8 queda operativo después del cambio

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida