## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 87155.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar dispensadores y sus accesorios interno y externo. Se reviso paneles eléctricos y se tomó voltaje amperaje y ohmio. Se hizo pruebas de parada de emergencia. Se reviso mamjoles de los 3-producto. Queda en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida