## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 59314.0

---

### DIAGNÓSTICO
Solicito sello de spill para el tanque de gasolina 95 tanque 1-La tapadera de afuera del tanque # 2 de 95 se le desprendió el caucho que impide le entre agua a la boca del tanque-Solicito sello de spill para el tanque de gasolina 95 tanque # 2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los sellos de los spill de la 95.1 y 95.2 queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $49.71 = $99.42

**Subtotal Materiales:** $99.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida