## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 108667

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE
Instalacion de contactor a bomba diesel deteriorado.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se desacopla contactor enton guindado y con corrosión y falso contacto.  Se limpia contacto de señal en las 91 y se instala el de diesel  Af30 y se ajusta cables empalmados con wirenut. Se realiza pruebas y equipos activa.....Dispensador Century 91 con humedad en retenedora en área de pulser y base,  se desacopla y se desmonta eje y reemplazo retenedora del mismo y se instala nuevamente se realizo prueba devuelta al tanque....Adjunto documento de devolución.......NOTA  boton de emergencia en dispensador Century apaga la bombas de combustible pero no corta voltaje al dispensador.

**MATERIALES:**
• CONTACTOR G.E.40A: 1 unidad(es) × $96.08 = $96.08
• CONTACTOR G.E.40A: 1 unidad(es) × $96.08 = $96.08

**Subtotal Materiales:** $192.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida