## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COPA AIRLINES (HD5)
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 75026.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a calibrar 2-manga en el surtidor #1-2.queda en operativo.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80

**Subtotal Materiales:** $0.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida