## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOLIVAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92594.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO surtidor #5-diesel. Bota producto por el swuivel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar swivel del surtidor #5-diesel .quedo en.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida