## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 104968

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl surtidor 6 está bloqueado, no despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a  la estacion  y se verifico  la cara 6 que marcaba  el  error  20 el cual se procedió  hacer  un materiset  al surtidor   quedando  operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida