## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES EL CHUNGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 68920.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #5-diesel bota producto por la pistola

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar surtidor #5-diesel no retiene el producto por la pistola . sé prosedio a cambiar pistola. Queda en operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida