## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84085.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO pistola y swivel se averió.surtidor#3

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar pistola de 1" y swivel de1" en el surtidor #3. Y se cambio swivel de1" del surtidor #1 queda en operativo.

**MATERIALES:**
• PISTOLA DE 1 OPW: 1 unidad(es) × $180.00 = $180.00
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 2 unidad(es) × $79.56 = $159.12
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $459.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida