## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 52961.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 3 surtidores de la estación queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 5 unidad(es) × $0.84 = $4.20

**Subtotal Materiales:** $4.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida