## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 24788

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron 2 surt de 3 producto guedan operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida