## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA EL TECAL
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 75101

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  5 surtidores   4 de 3 producto  y una de alto  flujo guedando  operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 25 unidad(es) × $0.80 = $20.00

**Subtotal Materiales:** $20.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida