## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98558

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Pistola diésel está liqueando 7-8

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#7 - diesel cambio de pistola suministrada por Estación.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida