## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAGO EMPERADOR
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 107066.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio de la válvula selenoide se desarmo la anterior para su debido cambio de la cara 6 de 95 queda operativo

**MATERIALES:**
• VALVULA SOLENOIDE / HELIX 5000: 1 unidad(es) × $233.32 = $233.32

**Subtotal Materiales:** $233.32

---

**Estado esperado:** Falla corregida