## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 108130

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO COMPRESOR 3 MESES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza externa , cambio de aceite, REVISIÓN ELÉCTRICA:  inducción, voltaje, amperios, capacitores....... ajuste de supervisor de voltajes en rango correctos 205-252 informado al ingeniero Salinas, adicional se limpio.boya del filtro secador nampu con fuga y basura .  DELTA SUMINISTRO: 2 ACEITE 427.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida