## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53919

---

### DIAGNÓSTICO
Eliminar o cercenar anillo en la Punta de Pistola de 1” alto flujo. Producto Diésel surtidora 6-Manguera de Max 95 Surtidora 7/8 presenta leaked el acople superior al Breakaway.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo la manguera  de breakaway  del surtidor  7 q tenia ligueo  de producto  de 95 quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $24.41 = $24.41

**Subtotal Materiales:** $24.41

---

**Estado esperado:** Falla corregida