## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 81494

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE REMPLAZAR  universal  de tanque 2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso   la bomba del tanque  1 que  tenia  fuga por la universal  se estuvo  que  sacar  agua del manjol  para poder realizar  trabajo  se pidió  la universal  para  proceder parar la venta  para desacoplar  la universal  se estuvo que  soltar las manguera  flexible  para poder desacoplar   se coloco  universal  y las manguera  se hizo prueba   en los surtidores  y luego  se hizo despacho  en los autos  guedando  operativa

**MATERIALES:**
• UNION UNIVERSAL DE 2 # 40  N: 1 unidad(es) × $27.50 = $27.50
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95

**Subtotal Materiales:** $40.24

---

**Estado esperado:** Falla corregida