## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 101707.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.surtidor # 3 marca centavos sin haber despachado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar el cambio del empaque de la bomba de diesel 2 se encontraba el empaque roto se extrajo alrededor de 40 galones de agua para poder extraer la bomba sumergible para el cambio del empaque de cartucho queda operativo la bomba de diesel 2

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80

**Subtotal Materiales:** $255.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida