## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63942.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió en surtidor 1.2 reparar metro de diesel 2 se cambió el swivel de la diesel 2 suministrado por el cliente, surtidor 3.4 se procedió a reparar metro de 91.4 se cambió swivel de diesel 3 suministro cliente se cambió el swivel de la 95.4, surtidor 5.6 se limpio sumpdispenser se cambió swivel de 91, surtidora 7.8 se limpio sumpdispenser y se cambió el swivel de la 95.8, ojo las mangueras nos avisará ya que van conseguirla más corta ya que arrastra el piso ya que la la isleta está muy baja,área de tanque se limpio los sumptank de 91 y 95

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $37.77 = $75.54

**Subtotal Materiales:** $75.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pemdiente rotulación y pintura al los accesorios de la 91