## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUP MI BUS OJO DE AGUA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42035.0

---

### DIAGNÓSTICO
Selector del tanque #2 no activa

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el panel en la cual se encontró unos de los alambre de la bobina del contactor #2 suelto .se conecto al lugar correspondiente. De la bobina.quedo en operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida