## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42805.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desmontar tarjeta lógica para colocar tarjeta entregada por delta, procedió a ingresar los parámetros de programación en la maquina se ingreso calibracion a las 6 mangas ya que la lógica lo exige se ingreso en consola la lógica al hacer la primera prueba no despachaba marcaba error 31 error de datos de totales, se procedió a realizar borrado de memoria en la función 17 nuevamente se coloco los valores de la lógica en 0 se ingreso nuevamente todos los parámetros a la lógica se procedió a calibrar las 6 mangas al realizar la primer prueba seguía marcando error 31, lo que se procedió a colocar la lógica entregada por el Ing el día viernes solo que se coloco el chip programación recibida hoy se ingreso todos los parámetros de programación a la tarjeta lógica se procedió a calibrar nuevamente las 6 mangas ya que si no se hace no despacha porque marca error 26 después calibrado se ingreso en consola ingresando los precios por litros en todos los ppu se hicieron las verificación en las mangas saliendo las pruebas satisfactoria se procedió acomodar el cableado del surtidor y colocar sellos de calibracion quedo todo operativo se hizo prueba de despacho con vehículos pruebas satisfactoria

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05
• TARJETA CONTROLADORA GILBARCO: 1 unidad(es) × $330.75 = $330.75

**Subtotal Materiales:** $353.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida