## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 27233

---

### DIAGNÓSTICO
EL TANQUE 4000GL GASOLINA 95, SE ESTA DETENIENDO CUANDO BAJA A LOS 1000GL, NOS HA PASADO EN DOS OCACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se extrajo la bomba del tangue de 4000 producto de 95 se verifico la reserva de la bomba y es de 6 pulgada se tomo la inclinacion de la misma teniendo 4 pulgada hacia la descarga luego se prosedio a meter ma bomba guedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida