## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES MONACO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 66064

---

### DIAGNÓSTICO
Agua en el tanque

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estacion en la cual se verifico tanque diesel #1 presenta 7 pulgadas y tanque de 91 presento 3 pulgadas de agua , se solicito apoyo para bomba diafragma y totehn, se procedió a sacar agua dentro los dos tanque dejándola en cero , se procedió a extraer agua por el tank sump a nivel de la bomba para extraer bomba sumergible del tanque de diésel en la cual se nota presencia  entrada de agua , se procedió a sacar completamente el agua del tank sump por lo cual se nota que dejo entra agua , se procedió a devolver agua al tank sump y se verifico que volvio la entranda al agua , se le procedió a desacomplar ventilación en la cual se nota corrosión de entrada de agua , se volvió a hecha agua en el tank sump en la cual aún presentaban entrada de agua se procedió nuevamente a sacar y se procedió a soltar Tee extractora en la cual se nota closniple si mucho teflon y pegamento,  se procedió a colocarle teflon y permatex  y se procedió a colocarla en su posición , se procedió hacer pruebas de agua al tank sump en la cual no se vio presencia de entrada de agua por lo cual se corrigió la entrada de agua , el cisterna descargo producto en la cual se tomó inclinación de tanque que presenta 3 pulgadas de inclinación hacia llenado de mediccion y reserva de 6 pulgadas,  se procedió a floshear línea diésel en los surtidores y se le procedió a cambiar filtro de los surtidores multiproductos
Se extrao por todo el trabajo realizado 250 gls de agua oleosa y que transporto al patio de chilibre

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 30 MICRONES: 2 unidad(es) × $0.00 = $0.00

**Subtotal Materiales:** $0.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida