## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LAS MARGARITAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 99513

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
Se requiere reemplazar swivel diésel con humedad surtidor 1 ,Se requiere reemplazar swivel de diésel con humedad surtidor 3 ,Manguera de diésel surtidor 5 requiere ser reemplazada-Se requiere reemplazar forro 91 surtidor 6 ,botonera requiere instalación de cobertor DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#2 diésel cambio de swivel 3/4,  №3 diésel cambio de swivel 3/4,    №5 diésel cambio de manguera 3/4 x 10,  №6 91,csmbil de forro pistola,   BOTON EMERGENCIA: INSTALACION DE PROTECTOR.

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• SWIVEL DE 3/4 X 90: 2 unidad(es) × $24.47 = $48.94
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• FORROS OPW: 1 unidad(es) × $9.40 = $9.40
• ACRILICO BOTON DE EMERGENCIA: 1 unidad(es) × $40.69 = $40.69

**Subtotal Materiales:** $186.88

---

**Estado esperado:** Falla corregida