## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL ESPINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67777

---

### DIAGNÓSTICO
La 91 de todos los surtidores esta lenta

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso la bomba  de 91  y se extrajo  la bomba se le coloco el empaque  del  cartucho se saco  la caja de diafragma se le hizo prueba  y estaba  bien  se hizo prueba Enel detetor  de fuga en linea  separada donde se caia  la precion  se reviso  el surtidor 5y6  donde  se observa la  manguera  flexible  de 1.5×18 con fuga esta rota  se dejó la llave de paso cerrada la de la 7y6 de 91 queda abilitada  la3,47y8 de 91

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $15.62

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambiar  manguera  flexible  de la 5y6 de 91
Manguera de 1.5×18