## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 86860

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTEExtraer agua del manjol de diesel los 2 para revisar las bomba

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se extrajo   agua del mangol de diesel  1 para poder  revisar  la bomba se hizo  prueba  con un vaporlet  donde se da con el dañó  de por qué se pone lento  el  trangue 2  de diésel    se   procedió  a buscar a delta a buscar caja de diafragma  y vaporlet  luego se  instalo  se hizo  prueba de despacho en ambos  tanque  quedando  despacho  rápido  queda operativa  las 2 bomba de diésel

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida