## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75239.0

---

### DIAGNÓSTICO
PRODUCTO 91 DEL DISPENSADOR 4 NO ESTA DESPACHANDO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar lo cual se sacó de sistema para realizar revisión el cual se encontró que al momento de despacha la señal llega a la válvula pero la misma no abre para el despacho se verifico el cableado del coil el mismo se debe reemplazar ya que mantiene empalmes pendiente cambiar coil y válvula guitarra de advantage de la 91.4

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.80 = $0.80

**Subtotal Materiales:** $0.80

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** cambiar coil y válvula guitarra de advantage de la 91.4