## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VALLE HERMOSO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 45059.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDOR 1 Y 2 no esta funcionando,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar la programación del surtidor 1.2 lo cual se observo que el timer estaba corto y bloqueaba el surtidor lo cual se ingreso a la programación 53 para modificar el timer del surtidor se reinicio y se hizo pruebas quedando operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida