## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42597.0

---

### DIAGNÓSTICO
Tanques diesel. # 1 lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar  los paneles eléctrico se encontraban lento el producto de diesel.del tanques #1.se tomó el amperaje del tanque de diesel y marcó 10.9.amp. despachando. Y luego se saco la bomba.S. se encontró que ya no tenía empaque  se le puso  un empaque nuevo .se le hizo pruebas de despacho. Sastifactorio. Y mostró lenta el surtidor  7-8 de diesel. Se le cambio el filtro se encontró sucio .se le hizo pruebas  y  despacho rápido. Quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida