## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COMERCIAL DE MOTORES SA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77155.0

---

### DIAGNÓSTICO
Despachadora marca error de lectura, se despacho 17 galones y el dispensador marca $192.33 / 237.937 galones

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar se observo que no borraba el surtidor no se colocaba en 0 la bomba quedaba encendida la misma se procedió a revisar el display lo cual se encontraba en buen estado se encontró que el brazo del metro se había desajustado lo cual se procedió ajustar y a colocar más largo queda operativo se hizo varias pruebas de borrado

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida