## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL ESPINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60525.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 1-2 apagado, no despacha, ni se ve la pantalla

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a primeramente a revisar los breaker el cual se encontraba en buen estado se reviso el voltaje de la surtidora lo cual se observo que llegaba los 120v se procedió a revisar el porta fusible lo cual se encontraba el fusible defectuoso lo cual se cambió quedando operativo surtidora 1.2

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida