## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91456.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.remplazar swivel de diésel en surtidor #2-remplazar pistolas de 91 y 95 en surtidor #4-el día 22/1/25, hora 6:38 pm se recibió 3000 galones de producto diésel, descargados el en tanque #2. Finalizada la descarga el check list muestra medidas correctas. al día siguiente al realizar la medida del producto se refleja 352 galones de más, a la fecha las medidas no han variado por lo que solicito revisión para el tanque #2 de diésel y conocer la razón del aumento del producto y de esta manera que se lleve a cabo el correctivo necesario para evitar futuros incidentes.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a la pistola de la 95 y 91 de la cara 4 se procedió al cambio de swivel de diesel 2, se procedió revisar las lecturas desde el día 22 lo cual se estudió las lecturas se verifico el tubo de aluminio de descarga se dejará en monitoreo para mañana hacer la medida en horas de la mañana se usará el tk 1 para descartar que se esté pasando el combustible de un tanque al otro se tomará medidas en el cambio de turno para medir al día siguiente se nos informará para ver el estado queda pendiente el monitoreo del tk diesel 2

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• PISTOLA 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $78.43 = $156.86
• PISTOLA 3/4"" OPW: 2 unidad(es) × $78.43 = $156.86

**Subtotal Materiales:** $348.72

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Monitoreo tanque diesel #2