## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63990.0

---

### DIAGNÓSTICO
Corrección de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar  surt#1 - manguera de combustible #91#95 .surtidor #2-manguera combustible #91 y #95. Surtidor #6-manguera de combustible #95.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 3 unidad(es) × $83.18 = $249.54
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $49.71 = $49.71

**Subtotal Materiales:** $299.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar lengueta surtidor #2-95. Y surtidor #10-95.   Y cambiar pistola del surtidor 2-#91. Y. Surtidor 10-91. Y surtidor 8-#95