## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 58710.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Antes de llegar a la estación tomo tiempo en llegar por tranque en la vía por construcción en la vía la espiga se procedió a realizar preventivo de la estación se verifico surtidores, bomba sumergible, paneles eléctricos, botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida