## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MILLA 1 CENTRAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57877.0

---

### DIAGNÓSTICO
el tanque de 91 por la tapa se mete el agua es necesario cambio de caucho o verificar la tapa si tiene algún problema por que se mete el agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verificó que los sellos de los 6 spill container tenían agua en la cual se procedió a extraer el agua y hacer limpieza interna  y base de los 6 spill container. Se procedió a reemplazar sello de tapa opw de los 3 tanques. Queda operativa

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 5 unidad(es) × $49.71 = $248.55

**Subtotal Materiales:** $248.55

---

**Estado esperado:** Falla corregida