## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82504.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.#1 se procedió a rasquetiar la base del surtidor 3/4  para luego colocarle pintura 
.#2 también se le extrajo agua al surtidor 7/8 y se dejó limpio y seco 
.#3 luego se procedió a colocarle los sellos de la tapa de espil de 91#1 91#2 95#1 95#2 y diésel 
.4 luego se le extrajo agua al contenedor de 91#2 la cual se extrajo 210 galones de agua oleosa dejando el contenedor seco y limpio
.#5 también se le extrajo agua oliosa a los contenedor de dissel y de 95#2 extrajiendole un total 160 galones de agua queda seco y limpio

**MATERIALES:**
• FLAPER HELIX: 1 unidad(es) × $45.38 = $45.38
• METRO HELIX 5000: 1 unidad(es) × $1526.03 = $1526.03
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $59.95 = $599.50
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 4 unidad(es) × $27.29 = $109.16
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $2286.61

---

**Estado esperado:** Falla corregida