## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MILLA 1 CENTRAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67874.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de 95 desprendida

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a acoplar manguera de 95 cara 3 que se había desenroscado del breakaway. Queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida