## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53415.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #1-2.dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar boquilla de aires surtidor #1-2.y se reparo boquilla de aires En el surtidor #3-4.y se le dejo el resto de los sellos al cliente. Quedo operativo

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida