## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PEDREGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 23908

---

### DIAGNÓSTICO
PRODUCTO 91 SE PONE LENTO AL INICIAR CADA DESPACHO.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estacion yse monitorio el despacho de la 91 que estava lenta se prosedio a revisar los surtidores y luego el mangol encontrando una fisura en la manguera flexible de 1.5

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar manguera de 1.5×18en mangol de 91