## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107292

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMetro del surtidor 7 de la 91 no guarda calibración (el día sábado 18 de octubre master services pido que se colocara el caso para que se pueda proceder a ser arreglado)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se procedió a revisar el  metro de la 91 de la cara 7 que   no agarava ajuste  se procedió  a  sacar las válvula selenoide  para desmontar el cabezal del  metro  y se observo  una obstrucción  en el disco del metro  se limpio el disco magnético  y luego  se coloco el cabezal  del metro y las válvula  se. Metío  en calibración  y luego  se hizo prueba en  proset quedando  en cero el surtidor  queda operativo en los  despacho

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $4.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida