## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88189.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se esta presentando merma en gasolina de 95 porfavor chequear surtidor #3 la cual le fue remplazado el metro y no fue bien calibrado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.1 prueba aire comprimido 
Tipo de tubería fibra de vidrio tiempo de prueba 40 minuto 
Distancia de la tubería 37 metro 
Resultado mantiene la hermeticidad 
El diámetro de la tuberías es 2 "
Procedimiento se tubo q desmontar la máquina para poder colocarle  los tapones a la línea 
En cámara de conexión del tk se desacoplo para poder conectar el aparato y poder realizar la prueba luego de la prueba se deja todo conectado y operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida