## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 31093.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a calibrar los 6 surtidores de la estación 36 mangas queda todo operativo, hubo demora por llegada del cisterna a descargar producto

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida