## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 51587.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar preventivo de la estación se verifico surtidores, bomba sumergible, paneles eléctricos, botón de emergencia funciona correctamente queda todo operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida