## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32609.0

---

### DIAGNÓSTICO
Problemas con la 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar todos los dispenser sump lo cual el 3.4 estaba seco lo cual se reviso el 1.2 se observo que en el adapter zeppini 1.5 tiene fuga lo cual se requiere, cortar avellanar y colocar adapter, corregir humedad en líneas posiblemente se tendrá que desmontar el surtidor para corregir

**MATERIALES:**
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 1 1/2: 2 unidad(es) × $1.58 = $3.16

**Subtotal Materiales:** $3.16

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cortar avellanar y colocar adapter de bronce para manguera agp de 91 de la 3.4, corregir humedad en accesorios de 91, posiblemente se tenga que desmontar el surtidor para trabajar mejor