## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98376.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Surtidor 1-2 con problemas para abastecimiento lo hace de manera lenta ambas caras los 3 productos se mantiene surtidor bloqueado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión del Surtidor lo cual se observo el despachó lento en la 95 de la 1/2 se procedió al cambio del filtro lo cual se encontró suciedad se procedió a habilitar la venta para observar el flujo queda operativo Surtidor 1/2

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida