## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** Cemento Chagres
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 106671

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Hay fuga de combustible en la union de la manguera con la pistola de despacho. Contacto: 6679-4599

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Revisión de humedad,  por casquillo de manguera 1 x20, y swivel 1"  , sw solicita para instalar una manguera breakway y breakway de 1 y adecuar codo de salda hacia abajo oara evitar que casquillo se dañe por el peso de la manguera.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Adecuación de salida en 90 grados a salida instalacion de manguera de Breakaway,  breakway,  manguera 1 x 20  y swivel 1"