## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43222.0

---

### DIAGNÓSTICO
EL SURTIDOR #5 DESPACHA EL COMBUSTIBLE SIN HABER APRETADO LA PISTOLA LLEGA HASTA 17 CENTAVOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se hizo pruebas del surtidor 5  de 91 las cuales se quito la pistola para ver el estado de la válvula proporcional la cual no mantenía daño se observo que la pistola quedaba goteando queda operativo después del cambio de la pistola de la 91 de la 5

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida