## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VALLE HERMOSO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 64400.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se empieza a despachar Diesdel y deja de hacerlo, se va a cuarto electrico y panel de bombs con un (1)pitido en menos de 1/2 hora van 4 veces

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar los errores del Smart control lo cual marcaba error 1 en los últimos se procedió a extraer la bomba de diesel se observo que el empaque de la.bomba estaba roto al igual se encontró los 2 pasantes de la telescópica flojo se procedió a ajustar al igual se cambió el capacitor queda operativo se calibro el Smart se reinicio la venta de diesel, se hizo pruebas con varios vehículos

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $11.54 = $11.54

**Subtotal Materiales:** $11.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida