## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALTAMIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67741.0

---

### DIAGNÓSTICO
La tapa del tanque de la 95 esta quebrada este es un caso que ya fue puesto en el pasado para recordar, el agua se le mete facilmente por las grietas.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se requiere cambiar la tapa del spill opw modelo nuevo de la 95 se mantiene quebrado en su totalidad se filtra el agua

**MATERIALES:**
• TAPA DE SPILL OPW CON ORRING: 1 unidad(es) × $212.04 = $212.04

**Subtotal Materiales:** $212.04

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente tapa de spill opw modelo nuevo de 95