## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ESTADIO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 83862

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  2 surtidores  de  3  producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 12 unidad(es) × $0.80 = $9.60

**Subtotal Materiales:** $9.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida