## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VALLE HERMOSO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52150

---

### DIAGNÓSTICO
buenas tardes El panel de la 91 esta pintando (3 veces) y deja de despachar

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento  a la estacion se verificaron  los amp  de  la  91 que aranca  en 9.1 se procedió  a cambiar  el capacitor  quedando  el arranque  en 7 .1 se hicieron  pruebas  de despacho  quedando operativa

**MATERIALES:**
• CAPACITOR 1000-1200 MFD 110V: 1 unidad(es) × $12.02 = $12.02

**Subtotal Materiales:** $12.02

---

**Estado esperado:** Falla corregida