## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES EL CHUNGAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57051.0

---

### DIAGNÓSTICO
Fuga de diesel en la parte superior del surtidor #5-6. Y bota producto en el swivel del surtidor #1-diesel de alto flujo.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar sellos del surtidor # 5-6 diesel.sellos de 7/8. Se cambio swivel de 1" surt#1-diesel .quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1"" OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $67.78 = $67.78

**Subtotal Materiales:** $67.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida