## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUP MI BUS OJO DE AGUA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57666.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #2-diesel sale productos debajo del surtidor.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar el surtidor #2 .en la cual se encontró el metro humedo #2. Y lleno de agua el dispensador. Y el swuivel de 1"liquiando. Se prosedio a cambiar swuivel de 1"# 2

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $47.25 = $47.25
• SWIVEL 1"" OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $67.78 = $67.78

**Subtotal Materiales:** $115.03

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Se requiere cambiar kist de metro.y extracción de agua. #2.en el dispensador.