## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57004

---

### DIAGNÓSTICO
TODOS LOS SURTIDORES DE DIESEL ESTAN LENTAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico  la bomba  de diesel  se procedió  a sacar la bomba para  revisarla luego  se coloco  se  invirtió la caja de diafragma  del tanque 1 al tangue  1 al tanque  2 se reguló   el diafragma  de la 1 quedando  operativa  los despaxho

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda pendiente  la caja de diafragma  del tanque # 2