## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 100154.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Surtidor 6 de 91 solicito revision NO PARA EN TANQUES LLENO. ENVIAR A MASTER SERVICES y respuesto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se identificó pistola con el daño y a la misma se le realizó prueba ya que el sensor  de spout se mantenía en buen estado y se detectó que el mismo no se mantenía trabajando correctamente. Se procedió a reemplazar spout por uno nuevo. Posteriormente se hizo prueba para corroborar su buen funcionamiento y que no mantuviera fuga

**MATERIALES:**
• SPOUT 3/4 GENERICO: 1 unidad(es) × $13.13 = $13.13

**Subtotal Materiales:** $13.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida