## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79023.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.VERIFICAR DISPENSER ESTA BLOQUEADO, FLOTA INFORMA QUE NO ES TEMA DEL SISTEMA. LLAMARLOS CUANDO ESTE EN SITIO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a llegar a la estación lo cual no pitaba el surtidor al sacar la pistola del flapper lo cual se procedió a abrir el gabinete electrónico se observo que había una falla en los ppu lo cual se procedió a revisar uno por uno encontrando el Ppu de la 91.6 dañado lo cual bloqueaba toda la cara ya que mantenía humedad  al mismo tiempo el teclado estaba distorsionado al marcar lo cual se procedio a realizar el cambio del teclado se hizo pruebas levantando todos los flapper queda operativo

**MATERIALES:**
• DISPLAY PPU E500S: 1 unidad(es) × $578.95 = $578.95
• MEMBRANA DE ENCOR GILBARCO: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50

**Subtotal Materiales:** $652.45

---

**Estado esperado:** Falla corregida