## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 80908

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTEse mantiene problemas para despachar 91 octanos en todas las surtidoras, panel de cuarto eléctrico pitando-pasa producto de 95 octanos de un lado a otro

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se coloco  relock  y se monitoreo  la  línea de95 de  los  2 tanque y mantiene  en 12 psi en conversación con el cliente se no informó  que se le pasaba al rededor de 100 galones  en el tiempo que  no se usaba  en el cual se solicitó el check de  línea en el tangue 2 u check  frontal en el tanque  1,se procedió   a sacar agua  de ambo tanson para proceder  realizar trabajo, se procedió  a desacoplar la  línea del tanque #2 y luego  cambiar  check  de línea luego  se cambio el check  frontal  de la bomba #1 al momento  de cambiar el check  de la bomba 1 se soltó la caja del kid eléctrico  y percato  que la recamara estaba llena  de producto  en el tanque  1 ,se saco la bomba y se procedió  a sacar  el Kids eléctrico  para  cambiarlo  se solicito  en delta  y se procede  al  cambio  de Kids de la bomba #1  y el cambio  del empaque  se valora la bomba  y se hizo prueba de despacho  quedando operativa en los despacho

**MATERIALES:**
• CHECK HORIZONTAL DE 2"": 1 unidad(es) × $49.09 = $49.09
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45
• TAPE 3M ELECTRICO: 1 unidad(es) × $10.35 = $10.35
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $11.95 = $11.95
• CLOSSE NIPLE NEG. DE 2 CLOSS: 1 unidad(es) × $2.95 = $2.95
• KIT ELECTRICO REPARAR BOMBA 12: 1 unidad(es) × $27.35 = $27.35
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $528.59

---

**Estado esperado:** Falla corregida