## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASEO ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 104875.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a corregir lo siguiente Surtidor 1/2 cambio del teclado de la cara 1 se reparo metro de la diesel de la cara 2, se procedio a realizar el cambio del swivel de la cara 4 de diesel, Surtidor 6 de diesel ya había sido reemplazado, Surtidor 8 de diesel se cambió el swivel de la diesel queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $35.00 = $70.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• TECLADO DE PROGRAMACION EMCOR: 1 unidad(es) × $73.50 = $73.50
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80

**Subtotal Materiales:** $438.19

---

**Estado esperado:** Falla corregida