## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA JUAN DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86065.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación en la cual se verificó que despacho de 95 era lento me la cual se procedió a poner reloj para monitorear presión de la bomba sumergible en la cual ejercía un rango de 30 psi en la cual al igual se verificó el capacitor de la bomba sumergible marcando 21mfd en la cual se encontraba abajo de 25mfd. Debido a la verificación que se hizo se procedió a cambiar el filtro de la surtidora 3-4 en la que se encontraba suciedad en el filtro . Se procedió a intentar cambiar el filtro de la 95 del surtidor 1-2  en la cual en tal intento no se pudo extraer en la cual se tuvo que usar llave de tubo grande para soltar filtro rojo en la cual se afectó la misma rosca interna de la base ya eso se debe al filtro rojo. Se solicitó a delta base de filtro para surtidor  gilbarco encore 500 en la cual se tuvo a la espárrago de pieza y al igual Capacitor de 25mfd. Luego de traer componentes se procedió a reemplazar base interna en la cual se le pasaron las válvulas proporcionales a la base que se trajo. Se realizó luego del reemplazo prueba de despacho  quedando despachando correctamente. Se le colocó filtro nuevo , se realizó reemplazo de Capacitor de bomba sumergible

**MATERIALES:**
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07
• FILTROS DE 1"": 2 unidad(es) × $17.78 = $35.56
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 5 unidad(es) × $59.95 = $299.75

**Subtotal Materiales:** $356.38

---

**Estado esperado:** Falla corregida