## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TANARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63246.0

---

### DIAGNÓSTICO
TANQUE DE COMBUSTIBLE GASOLINA 95 bomba sumergible con agua en el mangol

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió primeramente extraer delicadamente 15 galones de combustible depositado en el tanque de 95 y luego se extrajo alrededor de 125 galones de agua para la revisión de dónde provenía el producto se logró ubicar la fuga en la manguera flexible de 2x 24 se ubicó también daño en el codo eléctrico de 3/4 lo cual se tuvo que adecuar la línea eléctrica se soltó cableado para corregir daño en el codo se limpio el tanksump se rehabilitó la venta se monitoreo la venta quedando operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERA FLEXIBLE OPW 2X24'': 1 unidad(es) × $353.84 = $353.84

**Subtotal Materiales:** $353.84

---

**Estado esperado:** Falla corregida