## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 106324

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
Preventivo compresor 3 meses

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza externa,  cambio de aceite,  filtro aceite, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA: inducción, rotación, voltaje, amperaje  prueba de funcionamiento amperajes estaba alto al rango del motor,  en cambionde correa y polea se adecuo al rango mas bajo...........Correctivos: cambio de contactor, termica,  alambrado desde mdp oara evitar empalmes en caja de paso.......Modificar salida de aire al drenado si manguera plástica y salidas.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida