## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO LAJAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107004.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.El producto de Maxima 95 esta despachado muy lento en toas las surtidoras.Se realizó Rese en el Smart Control Box y continua igual,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar el cambio de los 3 filtros de las 95 en los Surtidores 1/2 3/4 5/6 queda operativo se limpio las mallas internas se observo despachos con vehículo quedando operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida