## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES EL HIGUERONAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57575.0

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita la reparacion de los dispensadores ya q los mismos tienen problemas electricos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar el surtidor 3.4 lo cual se observo que al apagar el breaker de neutral interrumpido demoraba en encender se observo que el breaker estaba dando problemas tenía uno de los polos corroidos, al igual que se verifico la bomba de 91 lo cual tenía flujo lento, se observo que el empaque del cartucho de 1.5 estaba dañado y cristalizado se observo al extraer la bomba se hizo varias pruebas quedando operativo tanto como el surtidor y la bomba de 91

**MATERIALES:**
• BREAKER 20A 2P G.E.: 1 unidad(es) × $13.13 = $13.13

**Subtotal Materiales:** $13.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida