## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA NUEVO SAN JUAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84566

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOREVISAR SI HAY FUGA DE COMBUSTIBLE Constante pérdida de combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron  lo contenedores de los dispensadores  y lo manjole dev91y diésel   y no se encontró  fuga también  se hizo  prueba  de presión  a la línea de diésel  y de 91  en 30 minutos   mantiene  en 50 psi  pendiente  la prueba  de la 95 y la revisión del  manjol  porque  no se puede  abrir el manjol

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Revisión del  manjol de 95 y la prueba  de la linea