## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 85427.0

---

### DIAGNÓSTICO
DIESEL DESPACHANDO LENTO-En ambos surtidores 91 esta despachando lento-En ambos surtidores 95 despacha lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se realizó prueba de presión a la línea de la máquina 1-2 contra la bomba  con una presión de 50 psi por 1/2 hora sin anomalía 

Luego se realizó prueba de despacho en máquina 1-2 3-4  con un despacho 28 litros por minuto
No presenta baja presión 
Se realizó prueba de presión de la bomba 1 - 35 psi encendido 
La bomba #2 35psi 
Presión de producto en línea bomba apagada 15psi 
Según las pruebas realizadas no presenta mal funcionamiento  todo esto con el manómetro colocado en la línea 
Se sacaron 130 gls de agua oleosa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida