## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MORELOS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 107175

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTEcara 3 del surtidor, no dispense Diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó a  la estacion  y se reviso  y  procedió a  sacar  las funda  para desacoplar i el cabezal del mrtro de diésel  que estaba trancado  de la cara3  y se encontró  un sello  que  trancava  el disco magnético  luego se  coloco  el cabezal del  metro y  se hizo prueba de despacho. Quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida