## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 81320.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO. Surtidor #6 -sigue con el mismo problema en la diesel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el surtidor 5-6.se detienen el despacho. Se procede a revisar e metro y pulse.se tubo desmontar la tapa del metro para revisar el disco magnético en la cual  se encontró sucio.y el puse  De la #95.estaba corregido de sucio se limpio. Y luego se monto .y se puso a hacer despacho a los vehículos  sactifactoria..queda en operativo el surtidor #5.#6.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida