## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103438

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOtanque numero 2 de maxima plus 95 tiene 2 pulgadas de agua-se necesita reparar el metro de 95 del surtidor 3/4 , tiene un liqueo leve de combustible

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se procedió  a vaja el metro  de la la 95 qué  tenía un  ligueo  luego se reparo el metro y luego  se monto nuevamente  se procedió  a calibrar  el metro que se avía reparado?  Quedando operativa  luego  se saco  2 pulgada de agua del tanque  de 95 #2 Quedando operativa  se uso bomba manual para la extracción  de agua se saco 15 galones de agua

**MATERIALES:**
• KIT DE ORING P/IMETER VISTA: 1 unidad(es) × $52.45 = $52.45
• KIT DE ORING P/IMETER VISTA: 1 unidad(es) × $52.45 = $52.45
• KIT DE ORING P/IMETER VISTA: 1 unidad(es) × $52.45 = $52.45

**Subtotal Materiales:** $157.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida