## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 108776

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
1. CAMBIO DE FILTRO DE AIRE....2. CAMBIO DE CORREAS.....3. CAMBIO DE CONTACTOR..4. CAMBIO DE POLEAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Reemplazo de filtro admisión aire quincy.....cambio de polea d e1 guía a doble 7" e instalacion de dos correas B-61 Gate HIPOWER, Alineamiento ,ajuste y tensión de motor........Adecuación de caja con reel , instalación de contactor y termica 13-16 abb y contactor AF-30. Reubicacion de horometro a caja independiente  y sellado de orificios  a caja de contactor......Reemplazo de polea de 1 guía8" a doble 7"..  DELTA SUMINISTRO: Filtro admisión quincy,  polea doble 7, 2 correas B-61,   contactor af30 y termica tf 13-16.....

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Reemplazo de una polea a 5.pulgadas y 2 correas B-58 para bajar el rango de amperaje a menos de 15.2. Ya que con la de 8 estaba en 17 amps y la instalación de la #7" no bajo al rango menor.