## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES DON PIPO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 89816.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SURTIDOR#2-95 .manguera combustible rota

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar manguera combustible del surtidor #2-95 queda en operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79

**Subtotal Materiales:** $87.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida