## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 66666.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 4 surtidoras se cambió los sellos de las mangas queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20

**Subtotal Materiales:** $19.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida