## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SERVICENTRO ANCON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 34057

---

### DIAGNÓSTICO
Boquilla de agua en la isla 2, se presenta dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  remplazo boquilla  de agua en la  columna 2 que estaba  dañada  queda operativa

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AGUA: 1 unidad(es) × $11.50 = $11.50

**Subtotal Materiales:** $11.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida