## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70812.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #3-4 diesel lenta.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio filtro de 3/4 en el surtidor #1-2. Y #3-4.diesel.queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida