## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALTAMIRA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 58799.0

---

### DIAGNÓSTICO
La manguera del surtidor 6 de diesel esta goteando donde se muestra en la foto.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a ajustar con teflón el swivel de la.diesel de la cara 6 queda operativo después del ajuste

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida