## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55519.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera dañada diesel 10

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se requiere reemplazar manguera de 1x 30 en el surtidor 10

**MATERIALES:**
• MANGUERA 1"X 30 M/M COMBUSTIB: 1 unidad(es) × $206.19 = $206.19

**Subtotal Materiales:** $206.19

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente manguera 1x 10