## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MILLA 1 CENTRAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55643.0

---

### DIAGNÓSTICO
SE REQUIERE REPARAR O CAMBGIAR METRO DIESEL 1-2 DELTA SUMINISTRA
SE RECOMIENDA REEMPLAZAR 3 FORROS SURT. 4 CLIENTE PAGA-LIMPIEZA SUMP
LIMPIEZA SUMP-SE RECOMIENDA REEMPLAZAR FORROS SURT. 6 DIESEL Y FORRO 3 P`ROD CARA 5 CLIENTE PAGA
REEMPLAZAR SELLO SPILL 91 DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió ajustar las tapas del metro de la diesel de la 1.2 queda sin liqueo, cliente informará cuando tenga los forro de cambios y creerá un caso , en el spill de 91 se cambio el oring de tapa de spill

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $49.71 = $49.71

**Subtotal Materiales:** $49.71

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente limpieza de los sump dispenser