## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 109490

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO COMPRESOR CORREAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se sueltan tornillos de motor se retiran correas , se instalan 2 correas B-66 GATE HIPOWER Nuevas se alinea y tensa las mismas....Nota la tensión no puede darse al 100% ya que equipo tiene juego en balineras de la unidad compresora.      DELTA SUMINISTRO 2 CORREAS B-66

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida