## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82548.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se solicita cambio de pistola del surtidor #3

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se detectó que la pistola estaba dañada por el spout. Se procedió a reemplazar pistola de la cara 3 de 95. Queda operativo

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida