## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TUMBA MUERTO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 81948.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a calibrar 18-mangas.de los surtidores. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 3 unidad(es) × $0.80 = $2.40

**Subtotal Materiales:** $2.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida