## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN ANTONIO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60302.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3, producto diesel, liqueo de producto .

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión lo cual se requiere reemplazar la válvula proporcional la cual no está cerrando queda pendiente surtidora 3 diesel

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50

**Subtotal Materiales:** $241.50

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente válvula proporcional diesel 3