## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 87724.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.  Surtidor #1-2 no despacha ningu no de los productos.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar flapper surtidor #1-diesel y el sensor. Se cambio priset del surtidor 1. Se cambio brecker doble de 60.amp del panel..C.. secambio sensor.que activa la palanca . Se reviso paneles eléctricos. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• TECLADO DE PROGRAMACION ENC-30: 1 unidad(es) × $65.00 = $65.00
• LEVERTS - FLAPER HELIX: 1 unidad(es) × $72.95 = $72.95
• BREAKER 70 AM 2P: 1 unidad(es) × $15.70 = $15.70

**Subtotal Materiales:** $153.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida