## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 63776.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desarmar la caja eléctrica y el ducto eléctrico para identificar tuberías de la surtidora 3.4 la misma presenta daños en la señal de diesel ya que no pegaba se procedió a verificar lo cual media continuidad de extremo a extremo si media pero de igual manera no funciona el diesel en la 3.4 se midió la señal de diesel junto al chasis midiendo continuidad lo cual mantiene cableado pegando con tierra lo cual durante este proceso se voló el relay de la diesel lo cual no puedo queda operativo , se procedió al cambio de la manguera breakaway de la diesel 4, manguera breakaway y manguera 3/4 x 10 de la maxima 95 de la cara 4, se cambió también la manguera breakaway de la diesel y el Breakaway de la cara 5

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 3 unidad(es) × $24.41 = $73.23
• TARJETA HIDRAULICA ADVATAGE T-: 1 unidad(es) × $309.75 = $309.75

**Subtotal Materiales:** $382.98

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambio de cableado de la señal diesel y reparar la tarjeta hidráulica de la 3.4 diesel inhabilitado