## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62081.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación se abrió surtidor 1-2 en la cual se procedió a cambiar válvula proporcional de la #1de diésel que presentaba fuga. Se procedió a soltar universal para apretar niple bajante de la 91 en la cual se corrigió humedad se realizó limpieza con fórmula y se procedió a pintar accesorios 
Surtidor 7-8 se procedió a soltar universal en la cual se procedió a reforzarlo con teflon. Se procedió a realizar limpieza con fórmula y se pintó accesorios. Se cambió sello de spill de la 95y de la diésel #2.ya el cliente ha reemplazado varios consumibles  de la cara 2 y la cara 4 con reporte generado por el cliente al igual se verificó que no presentaba daño ya que surtidor 5-6 había sido reemplazado recientemente y la tapa de 4” de diésel ya fue reemplazado por el cliente que fue entregado tapa por el jefe de zona

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $242.33

---

**Estado esperado:** Falla corregida