## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TJ (SABANITAS EX-GASTEC)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37932.0

---

### DIAGNÓSTICO
Metro de diesel tiene una fuga del surtidor #5.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió desmontar metro para cambiar retenedora  y sellos de la tapa del metro.. se instalo nuevamente.  Y se calibro. 
Quedo e operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida