## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50889.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANGUERA AGUA DESPRENDIDA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la.boquilla de agua de la cara 8 queda operativo

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AGUA: 1 unidad(es) × $11.50 = $11.50

**Subtotal Materiales:** $11.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida