## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TJ (SABANITAS EX-GASTEC)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80902.0

---

### DIAGNÓSTICO
Agua en el tk de 91

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a sacar 3" 1/2 de agua del tk de 91 aproximadamente se le sacó 30 galones de agua oliosa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida