## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92909

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVODespacho de Diesel En modo monitoreo desde ayer el despacho del producto esta muy lento en todo los surtidores

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el despachó  dellos surtidores de  diésel  se reviso los surtidores  y manjoles  luego se coloco  relock  para realizar  prueba  en donde la presión   sucia a 30 psi y en reposo se mantenía en   0 se le  prosedio  a cambiar el check  y la caja de diafragma   manteniéndose  en 15 psi   los surtidores  quedan  operativo  se estuvo que  pedir apollo  para  buscar los materiales  en delta  y llevarlo  a la estacion

**MATERIALES:**
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• CHECK DE BOMBA 12V: 1 unidad(es) × $51.45 = $51.45
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 2 unidad(es) × $97.65 = $195.30

**Subtotal Materiales:** $246.75

---

**Estado esperado:** Falla corregida