## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COCO DEL MAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60317

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 3-4 se mantiene despachando 0.07 de mas . Se coloca monto en pantalla pero el mismo despacha de mas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  hizo prueba  en el despachó de 81 en la cara 4 y si se pasaba  el producto  se procedió  a remplazar  la válvula  selenoide   luego  se  hicieron pruebas  de despacho  con el  administrador  quedando  operativa  la 91 cara 4

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOID 3/4"": 1 unidad(es) × $496.81 = $496.81

**Subtotal Materiales:** $496.81

---

**Estado esperado:** Falla corregida