## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** HOTEL ROYAL DECAMERON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86653.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.solicito revisión de manguera de despacho de gasolina no se puede despachar dado, no se puede hacer despacho de ese lado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión lo cual al despachar se ubica que el control box se apaga pero se observo voltage amperaje marca todo bien se observa que control mantiene daño en el contactor de la 91 se despega de los platino se limpio los platinos se deja operativo se requiere cambiar el control box de 91

**MATERIALES:**
• CAJA DE CONTROL 1 1/2: 1 unidad(es) × $212.23 = $212.23

**Subtotal Materiales:** $212.23

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** se requiere cambiar el control box de 91red jacket