## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 78867.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #-2-tiene fuga de diesel. Surtidor #3-se le cae la palanca.  Y el carrete esta dañado. Y la manguera esta rota.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar el surtidor #2 .se le cambio swivel de 1" y manguera de breckaway. De1".  En el surtidor #3- se requiere cambiar manguera de combustible de 1"× 50'. Y se requiere cambiar carrete rojo. La funda se le puso el click que se le habia caido.

**MATERIALES:**
• CARRETE DE 1""x50` S/MANGUERA: 1 unidad(es) × $1359.75 = $1359.75
• MANGUERA DE COMBUSTIBLE 1 X 50: 1 unidad(es) × $413.78 = $413.78
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PERMATEX CHICO: 1 unidad(es) × $2.89 = $2.89

**Subtotal Materiales:** $1777.21

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar carrete y manguera de combustible.