## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES SABANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 74168.0

---

### DIAGNÓSTICO
Verificar voltaje del ups que tiene fluctuaciones.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio medir Volta de la fase#1 tiene 119.3voltio. Donde está el circuitos del ups.la fase #2-midio 120.2 voltio en la cual se prosedio a colocar en la fase#2- el ups quedo con un voltaje de 120.2 voltio. [ la lineas están bien se mantiene su voltaje.el problema aparenta ser ups se verificaron la Salida del ups en la pantalla del ups marca 120.voltio y al los 5 minutes el ups comieza a pitar y marca de 77 a 88.voltio en la pantalla pero en la Salida del ups  se mantiene 120.voltio. en las líneas de los paneles se mantiene en 120.2voltio. Se hizo todas las prueba. Y mantiene su corriente en la Salida del ups y del panel.[ El problema esta en el ups que marca se cae un voltaje bajo en 88.voltio pero en la realizar en la Salida esta mandando 120.voltio y se mantiene y een la pantalla dice 88.voltio

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida