## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70511.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de Diesel de Flujo mejorado esta goteando por el swivel, en surtidor cara 3

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el swivel de diesel de 1 pulgada de la cara 3 después del cambio queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1 OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $79.56 = $79.56

**Subtotal Materiales:** $79.56

---

**Estado esperado:** Falla corregida