## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUP MI BUS OJO DE AGUA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50969.0

---

### DIAGNÓSTICO
Filtración de combustible en el acople de la surtidora #4 cuando despacha

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se colocó teflon a la manguera breakaway de 1 y se cambió el swivel de 1 pulgada de la cara 4 quedando operativo se espero hasta hacer prueba con una unidad

**MATERIALES:**
• SWIVEL 1"" OPW / 241TPS-1000: 1 unidad(es) × $67.78 = $67.78

**Subtotal Materiales:** $67.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida