## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BARRIO BALBOA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86829.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.cartuchera de 95 surtidor #2 se cae al despachar-surtidor #4 despacho lento de 95 y 91-remplazar suivel está liquiando

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la lamina de encendido del flaper de la 95.2, se cambió swivel de la 95.2 por liqueo al momento de despachar, se cambió el swivel de la 91.3 y se cambió el filtro de la 95.3/4 que se mantenía lento queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $35.00 = $70.00
• LAMINA ENCENDIDO: 1 unidad(es) × $22.35 = $22.35
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $110.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida