## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SS LLANOS DE CARTI
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 110144

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE
Monitoreo de funcionamiento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se nos informa que el.equipo inicio falla de despacho de 95 octanos,  se viaja a la estación y se verifica smart con sobreboltaje #3.                     Se extrae bomba sumergible y se verifica ohmios de turbina manteniendo 2.8, -13.2 -15 ohms.........Se verifica continuidad de kit electrico, puente eléctrico, cables a panels y no marca continuidad.......Se reinicia equipo y se observa que amperios al arrancar inicia en 36 y baja a 7.amps realizandose varios arranque y a la tercera prueba se activo sobrevoltaje.......Se reemplazo capacitor.de 15 mfd a uno de 25 mfd y arranque inicia en 26 amps y baja a 7 amps en marcha continua..
Se deja funcionando con esta anomalía hasta cambiar turbina.

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $179.98 = $179.98

**Subtotal Materiales:** $539.94

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambio de turbina de fe petro 1.5.