## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107657

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 3 se solicita el cambio de la manguera de Diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
# 3 - diesel manguera rota en punto con rose el el piso.  Se desacopla la dañada,  se instala la nueva y se limpia humedad con paños.  Se revisa con prueba devuelta al tanque.  Se instala una manguera 3/4 x 8 prensada.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 1 unidad(es) × $59.95 = $59.95
• MANGUERA 3/4X75 PRENSADA: 1 unidad(es) × $140.00 = $140.00

**Subtotal Materiales:** $199.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida