## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTERRICO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 30030

---

### DIAGNÓSTICO
Swivel del surtidor 2 de 95 dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo swivel en el surt 2 producto de 95 quedando operativa

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida