## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FERNANDO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 108210

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  al lugar y se procedió  a calibrar  a los 2 surtidores  de 3 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 12 unidad(es) × $0.80 = $9.60

**Subtotal Materiales:** $9.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida