## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 61173

---

### DIAGNÓSTICO
PISTOLA DE DIESEL SURTIDOR 2

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo la pistola de diésel en la cara  2 que estaba dañada quedando operativa

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida