## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA GRAN TERMINAL
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 83924.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se efectúa la calibración de 6 surtidores con 2 mangas cada una y se cambió 6 sellos de calibración. Queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 6 unidad(es) × $0.80 = $4.80

**Subtotal Materiales:** $4.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida