## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PASO ELEVADO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 102766

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron   6. Surtidores  4. De 4  producto y 2 de alto  flujo  quedando operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida