## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ALTERNATIVA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 38330.0

---

### DIAGNÓSTICO
Se desprendió  manguera de combustible #3-4.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor #3-4.
No presenta ninguna manguera desprendida.
Esta en operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida