## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 59108

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores de diésel lentas

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  los despacho   se procedió  a cambiar  los filtro  de ambas surtidores  se Limpiaron  las mayas  que  estaban  tapada se reviso  la surtidora  de alto  flujo y reguiere  el remplazo  de los filtro  ya que  tienen  ligueo  por el sello y limpieza  del contenedor  los surtidores quedan operativa

**MATERIALES:**
• FILTRO DE ALTA CAPACIDAD 1"": 4 unidad(es) × $162.95 = $651.80

**Subtotal Materiales:** $651.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambio de los 4 filtro  de alto flujo  y limpieza  de contenedor