## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91230.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la tapa de llenado de la diesel #1 los accesorios fueron cambiados con la o t 91310 los forros no van hacer reemplazado solo queda pendiente la limpieza del manhole de 91

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50

**Subtotal Materiales:** $26.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente limpieza de la 91 del manhole