## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 38701.0

---

### DIAGNÓSTICO
REVISAR SURTIDOR 2 QUE INTERMITENTEMENTE SE PONE LENTO Y NO LO PODEMOS USAR PARA DESPACHAR. LUEGO FUNCIONA CORRECTAMENTE.,
EL ACOPLE DE LA MANGUERA DE 91 DEL SURTIDOR 8 ESTÁ DESAJUSTADO Y EL TEFLON ESTÁ AMARILL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar surtidor 2  lo cual no mantenía errores reciente si no desde el 2020 posible congelado en el sistema ya que no tiene flujo lento si no que se demoró en borrar por 5 min se observo despacho lo cual no presenta fallas, en el surtidor 8 de 91 se procedió ajustar el breakaway con la manguera de la 91 queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida