## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA ESPIGA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 110361.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar adecucion eléctrica en los surtidores de la cara 1,3,5 se procedio a cambiar el sistema de bombillo a conexión LED lo cual queda operativo después de los cambio

**MATERIALES:**
• LUCES LED M04466B001: 6 unidad(es) × $27.67 = $166.02
• LUCES LED M04466B001: 6 unidad(es) × $27.67 = $166.02
• LUCES LED M04466B001: 6 unidad(es) × $27.67 = $166.02

**Subtotal Materiales:** $498.06

---

**Estado esperado:** Falla corregida