## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR CAYUCO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109019

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor de Diesel 5D-1 El swivel de la pistola del surtidor de diésel 5D-1en el muelle Kayuco presenta leak. Esta falla fué atendida hace poco, pero a la fecha persiste una pequeña fuga de combustible.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En la visita anterior se verifico con zamira  y la pistola y no presentaba humedad.   Hoy al visitar se ubica humedad por el eje y goteo por la punta de la pistola la cual fue reemplazada.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4  OPW /  11AP: 1 unidad(es) × $99.66 = $99.66
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $279.51

---

**Estado esperado:** Falla corregida