## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BRISAS DEL GOLF 2
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 76875.0

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo dela estación

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar surtidores y sus accesorios ,sistema eléctrico y se hizo parada de emergencia

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente revisión de los manholes y los spill container