## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32147.0

---

### DIAGNÓSTICO
BOQUILLA DE AIRE EN SURTIDOR 5-6 ESTA DAÑADA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la boquilla de aire de la columna 3.4

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida