## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 73105.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #1-95 manguera de combustible rota

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar manguera de combustible 3/4x10.en el surtidor #1-95
Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06

**Subtotal Materiales:** $87.06

---

**Estado esperado:** Falla corregida