## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60263.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desmontar metro de diésel de la cara#2 en la cual se procedió a reparar metro reemplazando kit de metro. Se presentó que uno de los tornillos de metro no enroscaba por lo cual se tuvo que comprar tornillo con tuerca para para que realizara trabajo también se corrigió humedad en la universal de la #1y#2 de diésel . Se pintó niples bajantes de los accesorios del surtidor.se procedió a calibrar metro reparado en la diésel#2. Se procedió a desmontar metro de la 95 cara 4 se procedió a reemplazar kit de metro para su reparación y se procedió a calibrar metro reparado de la 95 cara 4 y se pintó niples bajantes de los accesorios del surtidor. Surtidor 8 se procedio a desmontar metro reemplazando kit de metro de  la cara #8 se procedió a calibrar metro de diésel de la cara 8 se pintó niples bajantes de los accesorios del surtidor sello de entrada se tuvo que confeccionar . Se cambió sello de spill de diésel #,diesel#2 y 91

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $1.05 = $10.50

**Subtotal Materiales:** $10.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente corregir universal de 91 surtidor 5-6 y pintar niple a bajante debajo del surtidor 5-6 y extracción de agua de manhole de diésel #1