## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN MIGUELITO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 97402

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibro 3 surtidora  de 3 producto quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40

**Subtotal Materiales:** $28.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida