## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 98986

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 3 Display de venta y precio unitario estan quemado y flasheando.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza de polvo a recamara de luces y reemplazo de 2 focos 7 watts

**MATERIALES:**
• FOCOS C/R 11W: 2 unidad(es) × $6.35 = $12.70

**Subtotal Materiales:** $12.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida