## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53535.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de producto 95 , surtidor 8 liquea

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el swivel de la 95 de la 8 queda Operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida