## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARCO IRIS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 81504

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE 
Display de surtidor #6 no enciende el tablero en la noche

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  2 foco en la cara 6  1 en la cara5  1 en la cara 3   uno  en la cara 2 y otro en la cara 1  6 focos  en total quedando operativa

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 6 unidad(es) × $3.95 = $23.70

**Subtotal Materiales:** $23.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida