## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62405.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores sin corrientes.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a continuar buscando  las cajas de paso para revisarla para encontrar el corto.en la cual se encontró debajo de la rampas .en una caja de transición se encontró 3- cajas electrica el contenedor contenía diesel y agua .se prosedio llamar personal para sacar el Agua del contenedor. Luego se prosedio abrir kas caja eléctrica de explosión. Y se encontró los alambre quemado.dentro las caja de explosión. Se va proceder  a sacar  las cajas eléctrica. Del contenedor afuera para que no estén junto dentro del contenedor.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $1.05 = $10.50

**Subtotal Materiales:** $10.50

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Alumbrar y colocar cajas eléctrica afuera del contenedor.