## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA GRAN TERMINAL
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 51586

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (4 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron los dispensadores y adsesorio se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron los manjoles se reviso el sistema eléctrico y se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida