## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** REVISALUD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 69360.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar manguera de combustible de 3/4x35'. El lickicontrol  no borra.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar manguera de combustible de 3/4x35'.queda en operativo. Se prsedio a revisar el lickicontrol en la cual se encontró el esprin roto y se reparo el espring quedo trabajando y en operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida