## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 54662

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores  de  3 producto  quedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida