## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 88904

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores  de 3 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20

**Subtotal Materiales:** $38.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida