## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 63989.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la manguera breakaway de la 91.1 forro de diesel de la cara 2, se cambió forro de Diesel de la 3 se quitó el spout tanque mantenía lector, se limpio el sistema hidráulico de la 3.4 se limpio el sumpdispenser de la 3.4, de la cara 5 se cambió la manguera breakaway de la 91.5 y el flaper de la 95 de la 5, se cambió la manguera breakaway de la 95.7 y se limpio sumpdispenser de la 7.8, surtidor 9 no se reemplazo el forro ya que mantiene lector es el único que funciona los de los precios hay que realizar un cargado de plantilla ya que los display están bien los display no son compatibles con la plantilla se va realizar con otra o.t todo lo corregido queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 3 unidad(es) × $49.71 = $149.13
• LEVER REPUESTO PARA FUNDA DE P: 1 unidad(es) × $57.70 = $57.70

**Subtotal Materiales:** $206.83

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente extracción del área de los tanques y cambio de oring de tapa de spill