## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CLUB DE YATES Y PESCA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 32108.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor de alto flujo de #91 no dispensa.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso la bomba.S. de #91.
Y luego se reviso el panel eléctrico. Se tubo que abrir  las cajas de paso. Porque no llegaba la corriente a la bomba S.completa.se encontró empalme con falso contacto .se limpio los empalmes hubo fluido de corrientes de 220 voltio.
En la cual  se encontró capacitador   también de # 40.UF DAÑADO.
SE REQUIER CAMBIARLO.   POR LO TANTO SE PUSO UNO TEMPORAL DE SEGUNDA.

QUEDO EN OPERATIVO.

**MATERIALES:**
• CAPACITADOR DE MOTOR: 1 unidad(es) × $21.07 = $21.07

**Subtotal Materiales:** $21.07

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Cambiar capacitador  de 40.