## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA BIQUE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 60338.0

---

### DIAGNÓSTICO
Correctivo de preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1.2 se procedió a desmontar y armar metros de la diesel 1.2 y 91 1.2 se procedió a limpiar el sumpdispenser 1.2 y corregir humedad en universal de diesel 1.2, surtidor 3.4 reparación desmontar y armar metros de diesel 3.4 se procedió a corregir universal diesel de la 3.4, se procedió a reparar metros desmontar y armar metros de diesel 5.6 y 91 5.6 se procedió a realizar la calibración de los metros junto a la calibración de los 75 queda pendiente correctivo de los tanque

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 10 unidad(es) × $47.25 = $472.50
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $49.71 = $99.42

**Subtotal Materiales:** $571.92

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente corrección de la área de los tanques