## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** EXTRAORDINARIA
**OT:** 35631.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola dañada alto flujo surtidora 10,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar mantenía fuga al despachar por ser surtidor de alto flujo, lo cual se extrajo el lector chip de la maquina 10 lo cual estaba quebrado en la cuello del spout lo cual se reemplazo se coloco spout y se coloco el lector al spout se libero para prueba quedando operativo

**MATERIALES:**
• SPOUT PARA PISTOLA 1: 1 unidad(es) × $15.70 = $15.70

**Subtotal Materiales:** $15.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida