## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA HERMOSA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55347.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores lentos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a presurisar tanque de #1-95 .se hizo pruebas sastifactorias.queda operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida