## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** COLON CONTAINER TERMINAR
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 76907

---

### DIAGNÓSTICO
Preventivo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron los dispensadores y adsesorio se reviso los contenedores de los dispensadores se revisaron  las bombas  se reviso sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo  prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida