## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA AUTOPISTA EL TECAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 96657.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Surtidor 8 producto 95 despacha muy lento los últimos 50 centavos de cada despacho

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se observo que la válvula selenoide cerraba la alta antes de terminar el despacho lo cual se procedió a cambiar la válvula quedando operativo 95.8

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06
• VALVULA SOLENOIDE HELIX: 1 unidad(es) × $299.95 = $299.95

**Subtotal Materiales:** $387.01

---

**Estado esperado:** Falla corregida