## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 45164.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pistola de 95 del surtidor 2, el automático se dispara antes de terminar la programación. No se puede despachar en automático.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el spout 3/4 de la pistola de la cara 2 de 95 se tuvo que sacar la pistola ya que el tornillo de 1/4 que sujeta el spout estaba corroído lo cual se tuvo que trabajar afuera para extraer con otra herramienta queda operativo

**MATERIALES:**
• SPOUT 3/4" MASTER: 1 unidad(es) × $13.13 = $13.13

**Subtotal Materiales:** $13.13

---

**Estado esperado:** Falla corregida