## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 104555

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOel despacho de 95 octanos esta muy lento al momento de hacer despacho de gas 95, esta muy muy lento y si se hace simultáneamente en mas de una cara se pone mucho mas lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al lugar  y se verifico el despachó de la 95 y se procedió  cambiar  los filtro de los 3  surtidores   de 95 quedando operativo  en los despacho

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 3 unidad(es) × $11.45 = $34.35
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 3 unidad(es) × $11.45 = $34.35

**Subtotal Materiales:** $68.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida