## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ENOSIS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 104354

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 MESES COMPRESOR DE AIRE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza de cuarto eléctrico  , unidad compresora,  cambio.de aceite y revisión general del equipo.  VERIFICACIÓN ELÉCTRICA:  INDUCCIÓN, ROTACIÓN, VOLTAJE, AMPERIOS. 
Pruebas de funcionamiento...... Correctivos : filtro sacado regulador,  cambio de polea a menor diámetro por motor 230 y voltaje 208,  instalación de neutro para pasar contactor a 120 v en bobina.      DELTA SUMINISTRA 2 ACEITE 427.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida