## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LOS ROBLES
**Tipo:** EXTRAORDINARIA
**OT:** 87789

---

### DIAGNÓSTICO
EXTRAORDINARIAsurtidor 1y2 no funciona

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor  el cual no funciona   se reviso  se hizo  gastar y se coloco  en forma manual  y no borra  ninguna de las dos  cara  se hizo  prueba  con  otra tarjeta   se procedió  a  cambiar la tarjeta intrisica  donde era el problema  gueda  operativa  ambas cara

**MATERIALES:**
• TARJETA INTRINSICA HELIX: 1 unidad(es) × $151.99 = $151.99

**Subtotal Materiales:** $151.99

---

**Estado esperado:** Falla corregida