## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS PALMITAS
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 58879.0

---

### DIAGNÓSTICO
Pendiente revisión de la bomba de 95 6k

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión de lo cual se estuvo verificando el tanksump de 95 lo cual se observo mínimo un burbujero en el agua que contiene el sumptank lo cual se fue extrayendo el agua para su profunda verificación encontrando una fuga mínima por la manguera flexible de 1.5 de 95 del tk 1 lo cual provoca la perdida de presión cuando deja de despachar ya que se lo detecta el detector vaporless se requiere reemplazar manguera flexible de 1.5" x 18" y la llave de paso que no tiene tope se requiere su cambio queda operativo en tk 2 de 95

**MATERIALES:**
• PERMATEX GRANDE: 1 unidad(es) × $7.51 = $7.51

**Subtotal Materiales:** $7.51

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Extraer agua del sumptank de 95 para poder trabajar en reemplazar la manguera flexible y la llave de paso de 1.5