## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AERONAVAL RODMAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 93101.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.  El flapper está dando problemas  no despacha. En el surtidor  de #91.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar surtidor de #91.se encontró con error 20. Se procedio a limpiar con clener eléctrico la tarjeta  intrisica. motivo por la suciedad y mojo se limpio con cliner y se volvio a instalar  la tarjeta  intrisica. Ya no sale el error 20  se activo la manga y ya hace despacho..el motivo que no se notaba el error 20 porque ek no se ve nada.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida