## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 108525.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la calibración de los 3 surtidores queda operativo se colocó nivel y se procedió a cambiar los sellos de los surtidores

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 13 unidad(es) × $0.80 = $10.40

**Subtotal Materiales:** $10.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida