## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FUERTE AMADOR L y J
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 62405.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores del muelle no tiene corrientes.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a revisar  las cajas de paso desde el paneles eléctricos  hasta rompe ola del muelle se reviso 4-cajas de paso en la cual hay alambre carbonizado en corto y falta 2-cajas por revisar en el área de rompe olas.que taparon con el relleno que se hizo en el rompe olas. Mañana marte el ingeniero salina va mandar una recabadora  para abrir el relleno en la parte donde están las cajas de paso.

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 10 unidad(es) × $1.05 = $10.50

**Subtotal Materiales:** $10.50

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Continuar con el trabajo eléctricos.