## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOULEVARD
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 78760.0

---

### DIAGNÓSTICO
Monitoreo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presentó a la estación se monitoreo lo cual no presenta problemas algunos surtidora cara 6 está operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida