## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 73819.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de 91 del surtidor 8 presenta liqueo de aceite en el swivel.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el swivel de la 91.8 estaba con liqueo queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida