## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA HATO PINTADO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 43757.0

---

### DIAGNÓSTICO
PROBLEMAS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a ver la bomba lo cual no estaba despachando, se procedió a tratar  de sacar  el tapón del capacitor pero no se pudo sacar se tuvo que extraer la bomba completa sacar el capacitor a la vez se le dio revisión al cartucho de 1.5 lo cual estaba en buen estado, se saco el tapón con palanca y se realizo el reemplazo del capacitor de 25uf, le cambio los tape a los empalmes se monitoreo por 1 horas despacho satisfactorio

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $147.39 = $147.39

**Subtotal Materiales:** $147.39

---

**Estado esperado:** Falla corregida