## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHORRERA
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 101462.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió al cambio de la caja de diafragma de la 91 se procedió a también el cambio del relay fe petro de la 91 se hizo prueba queda operativo

**MATERIALES:**
• CAJA DE DIAFRAGMA MODELO VIEJO: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• RELAY: 1 unidad(es) × $119.00 = $119.00

**Subtotal Materiales:** $119.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida