## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN GABRIEL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107622

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Surtidor 3-4 de la 95 realiza el despacho muy lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#3-4 -95 Con flujo lento al despachar 2 vehículos,  se retira filtro cambiado en Junio 2025 y presento suciedad acumulado dentro de las mallas,  se instala uno nuevo se rotula fecha y se realiza pruebas a vehículos el mismo mejoro .

**MATERIALES:**
• FILTRO DE 1" 400-10HS DELTA: 1 unidad(es) × $0.00 = $0.00
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $179.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida