## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 23811

---

### DIAGNÓSTICO
LAS TRES BOQUILLAS DE AIRE TIENEN FUGA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio boquilla de aire enl la 5y6 y se reparo la1y2 se cambio boquilla de agua en la 3y4

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida