## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA CRESTA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103816

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

Se solicita cambiar los caucho de las tapas de los tanques de descarga para la 91 octano y una del tanque de 95.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Reemplazo de sellos de tapa spill del tanque 91 y 95#2.

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10

**Subtotal Materiales:** $264.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida