## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ARRAIJAN
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 59002.0

---

### DIAGNÓSTICO
No despacha diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual se observo que marcaba error 3 lo cual se reinicio venta lo cual solo despacho 5 vehículos los cuales marco error 3 nuevamente se procedió a extraer agua con recipiente de 5 galones más de 20 galones de agua  para poder trabajar en los componentes de la bomba de diesel ya que el manhole es de bloque y tiene espacio reducido lo cual no se podia manipular el tapón del capacitor el mismo se había salido el aceite del capacitor se limpio compartimiento del capacitor se procedió a reemplazar luego a calibrar el sartén control se procedió a observar la venta lo cual salió satisfactoria se requiere el cambio del capacitor el existente es de prueba lo cual no es recomendable dejar permanente pendiente su cambio

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 1 1/2: 1 unidad(es) × $147.39 = $147.39

**Subtotal Materiales:** $147.39

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar capacitor de 25uf de la.bomba de diesel