## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN VICENTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107698

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
La manguera de 95 del surtidor 4 rota

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#4 95 reemplazo breakway desprendido, se presurizado para confirmar afectación de manguera u otro accesorios.

**MATERIALES:**
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $53.02 = $53.02
• BREAKAWAY 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $53.02 = $53.02
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $176.04

---

**Estado esperado:** Falla corregida