## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PLAZA AGORA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 105698

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
COMPRESOR NO ESTA FUNCIONANDO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Compresor aire  ,presión en cero se verifica e interruptor de presión breaker 4 amps esta apagado y se verifica cableado sin falla se activa y arranca motor , se observa que valvula drenaje automático esta en este breaker y por la lluvia se moja y causa falla a tierra , se separa a otro breaker de 2 amps provisional hasta que se adecue el sistema juntos con los correctivos preventivos que alli se necesita......Ajuste de la termica a manual estaba en automático.........Instalacion de taponboya a respiradero del compresor....
Se enviará cotización para Adecuaciones eléctricas y valvula , filtro secador, poleas y correas............

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida