## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42805.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de agua de la pista rota-Surtidor 4 manguera de 95 no despacha, borra el tablero y los precios se empiezan a encender y apagar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar la manguera espiral de la 3.4 la cual estaba rota, se procedió a revisar el surtidor el mismo presentaba error 26 en la 95 venía hace una semana dando error lo cual se procedió a colocar modo de calibracion el mismo hace todo el procedimiento pero al momento de grabar no quedaba en 0 en la electrónica quedaba en el último despacho se uso teclado de programación el mismo no obedece ninguna tecla se sale de la programación, se procedió a colocar tarjeta lógica suministrada por delta y la mima sigue dando el error 26 da la conclusión del problema que la tarjeta lógica no es la del problema es el chip de la tarjeta lógica ya que la misma tampoco no obedece la programación se requiere realizar cambio del chip, se saco producto 100 litros de 91 con devolución al tanque

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05
• TARJETA CONTROLADORA GILBARCO: 1 unidad(es) × $330.75 = $330.75

**Subtotal Materiales:** $353.80

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente traer lógica ya usada y traer chip de la tarjeta lógica se dejo el surtidor inhabilitado ya que los despachadores nos informa que viene dando problemas también la cara 3