## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA LILLA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77504.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor #4-91.tiene pistola dañada. Y surtidor #3-4 .El diesel no despacha.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar pistola del surtidor #4-91. Y se le subio el fusible de valvula de impacto del surtidor #3-4 de diesel.porque se le habia caido por eso no despachaba. Quedo trabajando.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43

**Subtotal Materiales:** $78.43

---

**Estado esperado:** Falla corregida