## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA 24 DE DICIEMBRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 91288.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Surtidor 1-2 Se procedió a desacoplar 2 metros de diésel del surtidor 1-2 para su reparación, se limpió con fórmula 83, se armó 2 metros de diésel, se presurizó, se rectifico la calibración de los mismos saliendo satisfactoria.

Surtidor 3-4 se procedió a reemplazar manguera de 91

Surtidor 6 se procedió a reemplazar manguera de diésel 

Manhole de 95 se cambiaron 2 tuercas de la tapa de manhole opw

Se instaló calcomanía de botonera de luces

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 6 unidad(es) × $59.95 = $359.70
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 6 unidad(es) × $59.95 = $359.70

**Subtotal Materiales:** $719.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Surtidor 1-2 pendiente pintura de accesorios y tuberías 

Spill  de diésel #1 pendiente reemplazar válvula de drenaje, extracción de agua y limpieza en manhole de diésel #1

Manhole de diésel #2 extracción de agua y limpieza 

Manhole  de 91 pintar accesorios dentro de manhole
Spill de 95 instalar válvula de drenaje 
Manhole de 95 extracción de agua y limpieza y pintura de accesorios 

Instalar calcomanía de botonera de emergencia