## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA BOCA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 85645.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la calibración de los 3 surtidores se cambio los sellos de las mangas se detuvo 2 veces la calibración por despacho de flotas y blindado queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40

**Subtotal Materiales:** $28.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida