## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110079

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOcontrol para tomar lecturas de surtidoras dañado,

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó  ala esta trancado  y se entrego control  wayne  para las máquinas ya que  no tenia

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida