## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 81942

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES   MANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  3 surtidor  wayne   de  3  producto   quedando  operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.80 = $14.40

**Subtotal Materiales:** $28.80

---

**Estado esperado:** Falla corregida