## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PUNTA PACIFICA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82554.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.1 se procedio a extraerle el agua al contenedor de dissel#1 donde no presenta entarda de agua por ninguna de la vota las votan son electrosoldable la linia de tuberia es upp por donde puede estar entrando agua es por la parte superior entre el contenedor y el aro q se compactado 
.2 se le saco el agua al contenedor de 91 donde no presenta ninguna anomalia en la vota q son electrosoldable las linia son upp en contenedor es opw y se nota q parte superior no tiene desague si es q esta compactado y el agua no drena 

.3 tambien se le extrajo el agua al contenedor 95 #2  donde la las vota son electresoldable las linia son upp en contenedor opw no se ve ningunaa entrada de agua por eso punto en laa parte superior entre el contenedor y el aro de calle la tiera se 
.4 tambien se le extrajo el agua al tk de 95 #1  se verifico la votas y son electrosoldable la linia son upp en el contenedor y el aro de calle se la tierra  compactado no drena el agua

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE BREAKAWAY 3/4: 1 unidad(es) × $27.29 = $27.29
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 3 unidad(es) × $59.95 = $179.85

**Subtotal Materiales:** $207.93

---

**Estado esperado:** Falla corregida