## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUPO CEMENTO PANAMEÑO,S.A.
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 80273.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Primeramente se espero el personal encargado para después comenzar a realizar las labores de revision del preventivo del preventivo se verificó, área de tanque, visual de sistema eléctrico, operación de sistema de despacho, se procedió a cambiar los 2 elementos e10 queda todo operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida