## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA JUAN DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56728.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera desprendido del #3-diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a cambiar manguera de combustible en el surtidor #3-diesel. Quedo en operativo

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $60.50 = $60.50

**Subtotal Materiales:** $60.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida