## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA BOLIVAR
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 28605

---

### DIAGNÓSTICO
Boquilla de agua dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo manguera de agua con la boquilla q estava dañada guedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERAS COIL DE AGUA 1/4: 1 unidad(es) × $23.05 = $23.05

**Subtotal Materiales:** $23.05

---

**Estado esperado:** Falla corregida