## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA ALCALDE DIAZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 84630

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO MAGUERA DE GASOLINA 91 DE LA SURTIDORA 3 SE DISPARA CADA 3-4 CENTAVOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso la pistola de 91 de cara 3 que  tiene  el spout  dañado  se procedió  a remplazar  el spout  de ka pistola  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SPOUT OPW 3/4: 1 unidad(es) × $13.29 = $13.29

**Subtotal Materiales:** $13.29

---

**Estado esperado:** Falla corregida