## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 63239

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PARA CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron 4 surtidores  1 de  4  producto   otro de   3  producto y 2 de  2 producto  quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.84 = $20.16

**Subtotal Materiales:** $20.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida