## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 48793

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (4 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo pistola  que estaba  dañada en el  surtidor 5 guedando operativa

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $83.18 = $83.18

**Subtotal Materiales:** $83.18

---

**Estado esperado:** Falla corregida