## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CAPIRA (EXLYMSA)
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 65344.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 2 surtidores se demoró en llegar por tranque en la espiga se cambió los 12 sellos de las mangas queda todo operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 12 unidad(es) × $0.84 = $10.08

**Subtotal Materiales:** $10.08

---

**Estado esperado:** Falla corregida