## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** MACHETAZO (TRANSPORTE LIGO) SAN MIGUELITO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 87207.0

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a revisar dispensadores y sus accesorios interno y externo. Se reviso el carrete. Se cambio el filtro de 3/4. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• FILTRO 3/4 30 MICRONES: 1 unidad(es) × $12.66 = $12.66

**Subtotal Materiales:** $12.66

---

**Estado esperado:** Falla corregida