## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** SS LLANOS DE CARTI
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 109178

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO
Fuga de combustible en la toma de manguera del surtidor dos de 91 y fuga de combustible del surtidor 4 de diesel en toma de pistola-Filtración de agua por la tapadera del tanque de 91 mas adicional los tanque donde van las bomba necesitan drenarse ya qUE están llenos d agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
#2 -91 , se desacopla manguera,  del dispensador , breakway y se instala teflon nuevo por humedad en roscas.......#4 diesel pistola con humedad por eje y swivel con humedad por rotula y giratorio.......Tanque 91 spill se ubica llenos de agua, se observa que hay basura y piedras que no dejan que la tapa superior selle por completo, se lava bordes y retira toda la basura de los 2 spill en tanquede 91 y se extrae agua y sedimentos,  se le explica al Sr. JAIR  que esto lo deben manter limpio para evitar lo sucedido en todos los spill .......Área de agua en bombas esta en espera de aprobación de cotizacion en los últimos preventivos sin dar proceder.

Nota el área de los tanques se hace una laguna y cubre estas tapas por completo al llover por la entrada de agua pluvial de la calle hacia Carti a la estación directamente al área de los tanques.

**MATERIALES:**
• PISTOLA 3/4"" OPW: 1 unidad(es) × $78.43 = $78.43
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.79 = $0.79
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90

**Subtotal Materiales:** $234.12

---

**Estado esperado:** Falla corregida