## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** GRUPO MI BUS LOS PUEBLOS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 59496.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDORA NUMERO 4 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE-Buen día, La presente es para solicitar la revisión de la surtidora 4 ya que hace días esta presentando problemas de error 44, no cancela la venta y las mismas se quedan colgando. Esperando su pronta respuesta, Saludos cordiales

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión lo cuales se procedió a desarmar el flaper completo para poder lubricar las partes internas con grasa industrial ya que la de la cara 4 estaba presentando corrosión lo cual se quedaba pegada, se procedió a armar el flaper de la cara 4, al igual se procedió a lubricar con grasa industrial ejes de los flaper de la cara 1.2.3  queda Operativo borrado el error 44

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida