## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA URUGUAY
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 54306

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 5/6 fue golpeado por un auto en la madrugada por favor enviar contratista a revisar, el mismo lo mantenemos cerrado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desmontar surtido que fue golpeado por un vehículo se desacopl línea eléctrica y data  se soltaron los adsesorio para colocar las válvulas se remplazo parte de las base de surtido ya que estaban golpeada se le colocó puerta nuevas y seradurase estuboque desarmar el surtidor para cambiar las base se instalo el surtidor se ancló el surtidor y se hizo prueba de despacho quedando operativa

**MATERIALES:**
• VALVULA DE IMPACTO 1 DOBLE OPW: 3 unidad(es) × $204.75 = $614.25

**Subtotal Materiales:** $614.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida