## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAPALA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39597.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor 1 95 precio incorrecto

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a  cambiar  el lente ppu de la 95 ya que estaba distorsionado el lente queda operativo

**MATERIALES:**
• LENTES DE PPU Q1244603: 1 unidad(es) × $30.71 = $30.71

**Subtotal Materiales:** $30.71

---

**Estado esperado:** Falla corregida