## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FRANCISCO
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 106349

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  4 surtidores Gilbarco 500s de 3  producto quedando operativa

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 4 unidad(es) × $0.80 = $3.20
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 4 unidad(es) × $0.80 = $3.20

**Subtotal Materiales:** $6.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida