## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 51551

---

### DIAGNÓSTICO
Boquilla de la manguera de agua

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  la boquilla  de agua  en el surtidor  1y2 que estaba dañada y se reviso las de aire quedando operativa

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AGUA: 1 unidad(es) × $11.50 = $11.50

**Subtotal Materiales:** $11.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida