## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75207.0

---

### DIAGNÓSTICO
Cambiar foco quemado surtidor #1

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los focos de 7w en la cara 1 queda operativo

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 2 unidad(es) × $3.95 = $7.90

**Subtotal Materiales:** $7.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida