## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 85530

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONESMANTENIMIENTO PARAS CALIBRACION DE SURTIDORES DE 75 DIAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  3 surtidores  2  de  3  producto   y  uno  de  alto  flujo  quedando  operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 13 unidad(es) × $0.80 = $10.40

**Subtotal Materiales:** $10.40

---

**Estado esperado:** Falla corregida