## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GRECIA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 99222.0

---

### DIAGNÓSTICO
CALIBRACIONES

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar la calibración de los 3 Surtidores se tuvo que esperar hasta que descargara el cisterna queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $1.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida