## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PANATRUCK
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 22855

---

### DIAGNÓSTICO
QUEDO EN MONITOREO HASTA LA VISITA DEL ING SALINAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
En sia de hoy se procedio adesacoplar del a salida del metro al carete se hizo un vIpas colocando una manguera de 3/4 de la saluda del metro  hacia el carete se realizo prueva de despacho arojando 9 galones  por minuto con pistola de 1 pulgada lyegi se relizo prueva  a la manga #1 arojando 12 galones por minuto con pistola de 3/4

**MATERIALES:**
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 5 unidad(es) × $97.65 = $488.25

**Subtotal Materiales:** $488.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida