## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 68712.0

---

### DIAGNÓSTICO
REEMPLAZAR BOMBA  SUMERGIBLE COMPLETA Y AL IGUAL ACCESORIOS SI LA BOMBAS ES de otro modelos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estación se estuvo a la espera que cisterna se descargará  , se procedio a desacoplar línea para taponear y seguir habilitar la venta diesel del tanque #2 y así proceder a extraer bombas sumergible y se procedio a sacar carcasa de la bomba sumergible,  y se desarmo accesorios,  se procedio a instalar niples 4x6 y carcasa , se procedio amar la bomba.sumergible.y intslar llave de paso de 2" y la manguera  flexible de2"×24" .y las universal. Y sus accesorios. Se modifico el sistema eléctrico dela bomba sumergible. Y se le cambio chek  por unos de  65.psi..luego se instalo la bomba con sus cartucho y se instalo detector de fuga vaporle modelo féretro de 1.5 HP. Luego se hizo pruebas de despacho sastifactoria. Quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• BOMBA SUMERGIBLE FEPETRO 1.5: 1 unidad(es) × $2371.93 = $2371.93

**Subtotal Materiales:** $2371.93

---

**Estado esperado:** Falla corregida