## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CORONADO AGUA MINA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79592

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOEl tanque de Diesel se ha movido y ha quedado inclinado.Hay diferencias en la toma de inventarios

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la estacion en la cual el cliente nos informó que ha visto el tanque como si se hubiera girado hacia un costado por lo accesorios,  se le coloco nivel sobre el adapter de bronce del tanque de diésel en la cual presenta un desnivel hacia lado derecho, se le enviará imagen a delta , se procedió a realizar la extracción del overfill del área de descarga , al igual se procedió a extraer bomba sumergible , para luego tomar medida de inclinación,  en la cual se tomó la siguiente medida por el área de la bomba sumergible 72"⅜ , por la toma de medición 70"⅜ y por el área de descarga 71" en la cual del área de la bomba y la toma de medición la inclinación esta a 2" pulgadas hacia la bomba sumergible,  se procedió a bajar bomba sumergible y colocar overfill en su posición y se habilitó nuevamente el despachó de diésel

**MATERIALES:**
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 2 unidad(es) × $59.95 = $119.90

**Subtotal Materiales:** $359.70

---

**Estado esperado:** Falla corregida