## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** CARDENAS RBA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 99925.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.Surtidor 6 altoflujo, permanece activada en todo momento, pero no se puede programar para un despacho. Tampoco se bloquea.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar la revisión del Surtidor lo cual se mantenía activa la venta la palanca de encendido estaba con el mecanismo trabado lo cual se fue a delta planta san Miguelito para extraer algun mecanismo lo cual solo había en Surtidor que van para estación lo cual no se pudo extraer se regresó a la estación lo cual se tuvo que enderezar y repara el mecanismo trabado queda operativo se hizo prueba se lubrico tornillos

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida