## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS SABANAS
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 49842

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron  los dispensadores  y adsesorio se reviso los contenedores  se  reviso  los manjoles se reviso el sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida