## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAPALA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 110444.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.nuevamente la surtidora 4-3 falla al momento de despachar el diesel en cambio la 91-95 si se despacha nomal

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar pruebas con tarjeta intrinsica se dejó en monitoreo hasta el día lunes para ver el funcionamiento

**MATERIALES:**
• TARJETA INTRINSICA HELIX: 1 unidad(es) × $151.99 = $151.99

**Subtotal Materiales:** $151.99

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Monitoreo