## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** PROMARINA S.A.
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 75039

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se calibraron  el liguicontrol  del muelle  con volumetrico  de 50 queda pendiente  el surtidor  legaci

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $1.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Calibración  el surtidor