## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70941.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor cara 4, no cambió precio en pantalla

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar lo cual se hizo cold Star al surtidor luego se colocó los parámetros de programación en el surtidor 3.4 luego de los parámetros entro en el sistema e hizo el cambio de precio quedando operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida