## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 96148

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOMANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al  lugar y  se. Prosedio a   desmontar los metro de la surtidora  uno por  surtidora  luego se repararon  y  se calibraron  metro  de la surtidora  2 ,4  8, y también  se corrigió  ligueo  del metro  de la cara 5  luego se limpiaron los 4 gabetero electrónico  quedando  limpio los adsesorio  de la surtidora  ya fueron  cambiado por medio de reporte se uso fomula  para limpiar  los metro y paños absolvente  queda operativa  la estacion

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 3 unidad(es) × $49.95 = $149.85
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• PAÑOS ABSORBENTES DE 19X100: 10 unidad(es) × $97.65 = $976.50
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $66.05 = $132.10
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 2 unidad(es) × $26.50 = $53.00

**Subtotal Materiales:** $1368.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida