## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES CAPIRA (EXLYMSA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 47266

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores  de diésel  superi lento y manguera de agua  dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambiaron  los filtro de las diésel  y se limpio mayas que estaban sucias  se remplazo manguera de agua en  la columna  3y4  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTRO 3/4 10 MICRONES: 2 unidad(es) × $7.30 = $14.60

**Subtotal Materiales:** $14.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida