## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA FUENTE DEL CHASE
**Tipo:** CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO
**OT:** 80554.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO-DEL-PREVENTIVO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar reparación en el surtidor 7/8 se cambió la válvula proporcional de la 91.8, luego se desarmo el metro de la diesel de la cara 11 para cambiar los empaques se comenzó a trabajar en el metro luego se montó nuevamente el metro de la cara 11 se realizó prueba del mismo queda operativo el sumpdispenser de la 9/10 estaba limpio al igual las yee electrica ya se habia corregido

**MATERIALES:**
• VALVUAL PROPORC. M022274002: 1 unidad(es) × $241.50 = $241.50
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 1 unidad(es) × $49.95 = $49.95
• METRO GILBARCO ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50

**Subtotal Materiales:** $658.95

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Pendiente cambiar metro de la diesel 9