## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA LUCRE
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 58475

---

### DIAGNÓSTICO
Monitoreo  de bomba se 95

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se extrajo  agua del manjol de 95 2 veces  para poder sacar la bomba se  extrajo la bomba  y se procedió a cambiar el cartucho redjack porque  tenía  amperaje  alto en el cual dejaba  de despachar se hizo de despacho quedando  operativa

**MATERIALES:**
• CARTUCHO DE BOMBA SUMERGIBLE 1: -1 unidad(es) × $1053.65 = $-1053.65

**Subtotal Materiales:** $-1053.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida