## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TANARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75746

---

### DIAGNÓSTICO
Se solicita revisar la bomba del tanque de máxima 95 octanos, ya que en horas de la noche, sobre todo cuando el surtidor deje de realizar ventas por largo tiempo y cuando se procesa una vez una venta este despacho se va produciendo lenticimamente, de centavo a centavo, esto solo se da en el tanque de maxima 95 octanos, a su vez esta deficiencia causa malestar en el cliente aduciendo que no se le esta echando nada que solo es aire. Urgente revisar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se  llegó al lugar de la estacion  y se procedió  a sacar  la bomba de 95 y se procedió  a cambiar el empaque del cartucho  que estaba  cristalizado  se instalo  y se procedió  a vaja la bomba  se  hizo  pruebas  de despacho   en  vehículo  quedando  operativa

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $15.62

---

**Estado esperado:** Falla corregida