## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 86839.0

---

### DIAGNÓSTICO
Remplazo de tapa de 4

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se   procedió a reemplazo de la tapa de cuatro del spiel del tanque número 1 de le dissel ya que la existente se encontraba defectuosa no cerraba

**MATERIALES:**
• TAPAS DE 4 OPW: 1 unidad(es) × $47.62 = $47.62
• TAPAS DE 4 OPW: 1 unidad(es) × $47.62 = $47.62

**Subtotal Materiales:** $95.24

---

**Estado esperado:** Falla corregida