## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** DISTRIBUIDORA COMERCIAL COLÓN
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 78559

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE AEREOS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso el surtidor y adsesorio  se reviso el  tangue  aéreo  y el sistema  eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo  la prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida