## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 90582

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se. Revisaron los dispensadores y adsesorio se reviso los manjoles de las bombas se reviso sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente se cambiaron  todo los filtros de la surtidora quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 12 unidad(es) × $17.78 = $213.36

**Subtotal Materiales:** $213.36

---

**Estado esperado:** Falla corregida