## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MALECON
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37035.0

---

### DIAGNÓSTICO
BOQUILLA DE AIRE DAÑADA EN EL SURTIDOR 1 Y LA BOQUILLA DEL SURTDOR 5 HECHA POCO AIRE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los cauchos de las boquillas de aire de la 1.2 y 5.6 queda operativo

**MATERIALES:**
• O'RING 500-6: 10 unidad(es) × $0.79 = $7.90

**Subtotal Materiales:** $7.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida