## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 70940.0

---

### DIAGNÓSTICO
Producto 91 isla 1/2 despacha lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió antes de reemplazar el filtro se observo que el filtro se mantenía con suciedad por eso se realizó reemplazo queda operativo 91 1/2

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $17.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida