## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SAN FERNANDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 65912.0

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita reemplazo de metro de la 91 surtidor 2-reemplazar spout de pistola 91 en surtidor 9

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procede a cambiar los sellos del metro ya que el encontrado no era nuevo lo cual se desmontó el metro de la surtidora 2 de 91 el cual mantenía liqueo interno se procedió al cambio luego a presurizar el metro para realizar calibracion queda operativo después del cambio, se procedió a cambiar el spout de la diesel de la cara 9 queda operativo

**MATERIALES:**
• METRO WAYNE ELECTRONICO: 1 unidad(es) × $367.50 = $367.50

**Subtotal Materiales:** $367.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida