## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 56210.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibracion

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion de los 2 surtidores de la estación queda operativo

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 1 unidad(es) × $0.84 = $0.84

**Subtotal Materiales:** $0.84

---

**Estado esperado:** Falla corregida