## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAME
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82558.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.1 se procedo a reparar la humedad del surtidor 3/4 de la dissel y la 95  y se volvio a pintar los accesorio nueva mente 

.2 se soltaron la universales de la surtidora 5/6 para  corejir humedad en la dissel y 91 y luego se volvio a pintar los accesorio 

.3 se le puso el sello de la tapa de espil del tk de
 dissel #1 

.4 se procedio a la extracion de agua del manjol de dissel y se le saco 5 cubo de sedimento dejando el lomo del tk limpio

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida