## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PARQUE LEFEVRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88418

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSurtidor 3 de Max. 95 no tiene presion para despachsr, muy lento

### SOLUCIÓN PROPUESTA
se llegó a la estación  y se reviso  el metro  de la  95 cara 3  se hizo  pruebas de  despacho en ambas cara y  se observa  que el metro  no gira  se en cuenta  trancado  se requiere  el remplazo  del metro  DL1 en la cara 3

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** remplazar  metro  DL1 EN LA CARA 3 DE 95