## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES EL HIGUERONAL
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 47309.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores se apagan y se encienden solos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual solo presentaba daño en el surtidor 3.4 el mismo se reviso el panel eléctrico lo cual se observo que había nido de avispas lo cual se procedió a remover estaba haciendo falso contacto en el neutral se saco breaker y se limpio queda operativo daño era que demora para encender en la mañanas queda operativo se realizó varias pruebas en el breker de la 3.4

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida