## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 37933.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANGUERA DE AGUA DEL SURTIDOR 5-6 TIENE-CAMBIAR TEFLÓN DE LA PISTOLA DE DIESEL 12-5-6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los swivel de la cara 2 y 5 tenia liqueo constante queda operativo después del cambio, se procedió a reparar manguera del agua del 5.6 se espero autorización del cliente para cambiar los swivel

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 2 unidad(es) × $37.77 = $75.54

**Subtotal Materiales:** $75.54

---

**Estado esperado:** Falla corregida