## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CAPIRA ENTRADA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50958.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores 3 y 4 detienen las ventas en cualquier monto, no culminan los despachos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar el surtidor lo cual se realizó un borrado al surtidor sin afectar los totales de la máquina lo cual se efectuó también sin afectar lo calibrado de procedió después del borrado a colocar todo los parámetros del 1 al 24 se redujo la velocidad de 1 a 4 en la función 13 quedando operativo se observo despacho a vehículo por más de 1 hora quedando operativo sin interrupciones en ventas surtidor 3.4

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida