## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 55508

---

### DIAGNÓSTICO
Boquilla de aire dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  boquilla  de aire dañada  en el surtidor 1 quedando operativa

**MATERIALES:**
• BOQUILLA DE AIRE LARGA: 1 unidad(es) × $8.35 = $8.35

**Subtotal Materiales:** $8.35

---

**Estado esperado:** Falla corregida