## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA UNIVERSIDAD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 56849

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  sello de spill en la 95 1 y 2 no se cambio adsesorio  ya que  el cliente  no se encontraba  se avía retirado

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Requiere seguimiento
**Trabajo pendiente:** Cambio de los adsesorio