## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA COSTA DEL ESTE
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 108101

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO
Mantenimiento de 3 meses

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Limpieza externa,  Extracción de sedimentos y aceite, instalación de aceite nuevo y verificación eléctrica: inducción, rotación, voltaje, amperios,  prueba de funcionamiento. 
Delta suministro: 2 aceite 427............................
Correctivos preventivos:  instalar manguera 1/2 x 2 pies a salida

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida