## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PRADERA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 58320.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a calibrar 18-mangas de los surtidores. Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 18 unidad(es) × $0.84 = $15.12

**Subtotal Materiales:** $15.12

---

**Estado esperado:** Falla corregida