## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CALIBRACIONES
**OT:** 75040.0

---

### DIAGNÓSTICO
Calibración

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se prosedio a calibrar 24-mangas de los surtidores y se cambio 12-filtro de 1".
Queda en operativo.

**MATERIALES:**
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 24 unidad(es) × $0.80 = $19.20

**Subtotal Materiales:** $19.20

---

**Estado esperado:** Falla corregida