## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 65678.0

---

### DIAGNÓSTICO
Despacho de diesel

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar calibracion del Smart lo cual se observo que al después de calibrar marcaba error 3 se procedió abrir tanksump para abrir la caja del capacitor y cambiar la unidad después del cambio se procedió a calibrar el smart y después se reinicio la venta se monitoreo la venta quedando todo operativo despacho contado y lector chip

**MATERIALES:**
• CAPACITOR DE SUMERGIBLE 40MFD: 1 unidad(es) × $195.79 = $195.79

**Subtotal Materiales:** $195.79

---

**Estado esperado:** Falla corregida