## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LAS MENDOZAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 77552.0

---

### DIAGNÓSTICO
manguera de DM del surtidor 3 se desprendió-REALIZAR CAMBIO DE DE SMART CONTROL (GUARDIAN)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a colocar breakaway de la diesel 3, se procedió a desarmar caja de control y separador de señales para poder cambiar el smart control guardian el mismo mantenía problemas llevaba varias veces reemplazado el relay lo cual después del cambio se procedió a colocar todos los cables en su posición y se calibro el Smart guardian quedando operativo tanque de 95 se monitoreo por 1 horas la cual no presenta fallas

**MATERIALES:**
• CAJA DE CONTROL SMART CONT.: 1 unidad(es) × $727.15 = $727.15

**Subtotal Materiales:** $727.15

---

**Estado esperado:** Falla corregida