## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA EL OASIS VERACRUZ
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 49965.0

---

### DIAGNÓSTICO
Manguera de agua dañada

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a reparar la manguera de agua de la cara 4 la cual estaba dañada del adapter se procedió a cambiar queda operativo

**MATERIALES:**
• ADAPTER DE 1/4: 1 unidad(es) × $3.36 = $3.36

**Subtotal Materiales:** $3.36

---

**Estado esperado:** Falla corregida