## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA SANTA CLARA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 88137

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOpisttola de 91 surtidor  7

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se cambio el  swivel de la pistola de 91 en la cara 7 que  se avía  desprendido quedando operativa

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida