## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** FELIPE MOTTA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 58686

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DISPENSADORES DE SS (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el dispensador  y adsesorio  se reviso  el mangol de  bomba  se reviso el sistema eléctrico se tomaron los amp y volt se hizo prueba de botón de emergencia funciona correctamente

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida