## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CALLE 13
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 39612.0

---

### DIAGNÓSTICO
La manguera de breckaway de la cara #2 de 91se está desprendiendo.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió desintalar manguera de breckaway  y se le puso teflon .y luego se instalo nuevamente.
Quedo en operativo.

**MATERIALES:**
• TEFLON DE 3/4: 1 unidad(es) × $0.83 = $0.83

**Subtotal Materiales:** $0.83

---

**Estado esperado:** Falla corregida