## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES J.C. (NUEVA PROVIDENCIA)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 53124.0

---

### DIAGNÓSTICO
El flapper del surtidor #5-diesel dañado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar sensor y apretarse los tornillo. Quedo en operativo

**MATERIALES:**
• SENSOR LS 600: 1 unidad(es) × $341.25 = $341.25

**Subtotal Materiales:** $341.25

---

**Estado esperado:** Falla corregida