## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 82573.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO PLANIFICADO (RECOMENDACIONES PREVENTIVAS- CORRECTIVAS)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
.1 se procedió a la extracción de agua del la surtidor 1/2  y se le sacó 10 galones de agua oleosa 

.2 luego se le extrajo el agua la 3/4 que tenia 20 galones de agua oleosa y también se le rasquetio la  vase del surtidor para luego colocarle pintura  

.3 también se le extrajo el agua a la 5/6 que tenia como 12 galones 

.4 se procedió a realizar la limpieza del contenedor de la bomba sumergible de 91 la cual se sacó 190 galones de agua oleosa dejándolo limpio y seco 

.5 también se limpieza el contenedor de 95 que mantenía como 20 galones de agua oleosa ya que el sábado se avía secado para aserle la reparación del cambio de manguera 

También se limpiaron los espil container de 91 95 diésel #1 y diésel #2

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Limpieza de los 2 tk de diésel ya que mantiene una cantidad de agua alta