## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 35799.0

---

### DIAGNÓSTICO
MANGUERA DE AIRE DEL SURTIDOR 2-4 CON FUGA-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 1. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 2. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 3. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 4. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 6. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS.-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 5. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS.-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 8. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS.-REVISAR EL TEFLON EN LAS PISTOLAS DE SURTIDOR 7. DEBEMOS SOLICITAR INSPECCIÓN PARA PERMISO DE LOS BOMBEROS.-FUGA DE PRODUCTO MÁXIM95 EN EL SURTIDOR 7-

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió al cambio de teflon a los swivel de las pistola de diesel de la cara 1,2,3,4,5,6,7,8 y se cambio el teflon de la 95 de la cara 7, cambio de teflon a la 91 de la 2 , 91 de la 4,91 ,de la 7, 95 de la 6, se reparó manguera de aire de la 3.4 lo cual se encontraba rota en el extremo, se coloco teflon a la boquilla de aire del 1.2 queda operativo

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida