## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CACERES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 103749.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO.SE NECESITA EL DRENADO DE AGUA EN TANQUE, SE NECESITA LA REPARACION O EL CAMBIO DE LA TAPA DE TANQUE DE PLASTICO 91 OCT-E NECESITA EL DRENADO DE AGUA EN EL TANQUE SE MANTIENE CON AGUA Y SE NECESITA LA REPARACION O EL CAMBIO DE LA TAPA DE BOCA DE TANQUE DE PLASTICO DIESEL

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a armar la bomba y extraer agua de los tanques de diesel marcaba 2 pulgadas equivalente a 18 galones de agua y media pulgada de agua equivalente 5 galones de agua en la 91.1 se cambió el oring de la tapa de spill de la diesel y la tapa de llenado de 4 pulgadas

**MATERIALES:**
• TAPA DE 4"" PARA LLENADO: 1 unidad(es) × $26.50 = $26.50
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 1 unidad(es) × $66.05 = $66.05

**Subtotal Materiales:** $158.60

---

**Estado esperado:** Falla corregida