## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 57425.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidores 5.6 dejaron de funcionar

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar lo cual el breaker estaba encendido pero la surtidora no a la misma llegaban los 120v lo cual se procedió a cambiar la fuente de poder queda Operativo surtidora 5.6

**MATERIALES:**
• POWER SUPPLY MOD WM027313-001: 1 unidad(es) × $235.86 = $235.86

**Subtotal Materiales:** $235.86

---

**Estado esperado:** Falla corregida