## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA PEDREGAL
**Tipo:** PENDIENTE
**OT:** 100416.0

---

### DIAGNÓSTICO
PENDIENTE

Pendiente realizar reparación de metro de 91 del surtidor #5#6 en la cual se solicitara kit de metro wayne

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a desmontar metro de 91 surtidor 5-6,se procedió a desarmar metro de la 91 surtidor 5-6, se realizó limpieza de metro con desengrasante posteriormente después del lavado se procede a cambiar todos los oring  y se procedió a armar metro mientas que se armaba el metro ocurrió un incidente y se tuvo que llevar a donde un tornero el metro y se rectifico la rosca por lo cual se retrasó el trabajo y se dificultó posteriormente de la reparación en el tornero se procede a instalar piezas faltantes del metro y se montó metro de 91 nuevamente en el surtidor 5-6 .se procedió a presurizar metro de la 91 surtidor 5-6 y se verificó la calibración de metro de surtidor 5-6. 
Ya instalado el metro de la 91 del surtidor 5-6 se procedió a presurizar el metro y corroborar de que el mismo  no mantenía un leak y luego se realiza la calibración del metro asegurado su buen funcionamiento 

Se reemplazó un oring de 7/8 en la válvula selenoide de el surtidor 6

Se reemplazó oring de 7/8 en el surtidor 5 ya que mantenía un pequeño leak cada vez que se activaba la palanca

**MATERIALES:**
• KIT DE ORRING ABRACIBOS P/METR: 1 unidad(es) × $177.08 = $177.08
• FORMULA 89: 1 unidad(es) × $4.15 = $4.15
• PAÑOS 15X18  P/DERRAME COMB.: 4 unidad(es) × $59.95 = $239.80

**Subtotal Materiales:** $421.03

---

**Estado esperado:** Falla corregida