## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHAPALA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33523.0

---

### DIAGNÓSTICO
Buenas noches, favor enviar personal ya que el controlador de la 95 deja de funcionar seguidamente, el mismo tiene 3 pitidos

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a verificar los últimos errores del smart control lo cual se encontró con el error 3 lo cual se reinicio y seguía igual el error se espero que escampara para poder abrir el sumo de 95 se procedió a abrir compartimiento del capacitor lo cual se realizo cambio del capacitor lo cual quedo en monitoreo por más de 1 hora el mismo no tuvo fallas

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida