## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA OJO DE AGUA (LUMMEN)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 33802.0

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita chequeo del surtidor 4 en producto diesel esta despancahando centavos de mas cuando se marca el producto-se solicita chequeo de surtidor 8 cuando se marca la cantidad en monto este despacha centavos de mas o sea que se pasa de lo marcado-pistola de 95 del surtidor 7 no funciona correctamente el automático se trava

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar revisión en los surtidores 4 y 8 de diesel lo cual se nos informó que se paga del monto programado se procedió a revisar las válvulas selenoide las cuales las 2 reportadas tenia obstrucción (suciedad) lo cual se realizo limpieza quedando operativo, se procedió al cambio de la pistola de 95 de la cara 7 queda operativo

**MATERIALES:**
• PANOS 15""X18"" PARA DERRAME D: 5 unidad(es) × $50.37 = $251.85

**Subtotal Materiales:** $251.85

---

**Estado esperado:** Falla corregida