## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES VILLA GRECIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 29403

---

### DIAGNÓSTICO
LOS DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE 95, DEJARON DE DESPACHAR POR COMPETO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se verifico los surtidores y no despachavan se observo en los maxcontrol  alarma se prosedio a resetiarlo luego se autoriaaron los despacho  con buen flujo. Luego se programo loa maxcontrol para q se resete automaticamente  cuando ocura una descarga  o se yegasen guedar seco se hizo intercambio de rileig de la 95 a la 91 gueda operativa laa maguinas

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida
**Trabajo pendiente:** Queda en monitoreo  hasta el lunes