## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 49317

---

### DIAGNÓSTICO
se solicita revisión en la manguera de 95 en el surtidor 6, presenta una filtración al momento de despachar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se reviso  el surtidor  y se encontró  la tubería  afuera  de su posición   se procedió  a colocar  la tubería  y colocarle  el pasador guedando operativa

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida