## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** ES TOWNHOUSE (OMNI)
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 92324

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOSURTIDOR 1 DE DIESEL MANGUERA ROTA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo  la manguera de diésel  que estaba rota en el  surtidor  # 1 quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06

**Subtotal Materiales:** $87.06

---

**Estado esperado:** Falla corregida