## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 80622.0

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO:SURTIDOR #2 MANGUERA DE 95, SE PROGRAMA LA VENTA EN PANTALLA Y EMPIEZA A DESPCHAR Y SE DETIENE

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a realizar revisión del Surtidor 2 primeramente se observo el despacho de varios vehículos lo cual al momento de la revisión se observo que al programar se detenía la venta y luego seguía solo al programar no tanque lleno se observo los últimos errores lo cual no marcaba desde hace 3 meses atrás se procedió a desarmar la válvula selenoide la cual tenía juego en el check se tuvo que sacar el brazo completo de la válvula ya que se dificultaba sacar la válvula ya que es 4 mangas y están pegadas  después del cambio queda operativo

**MATERIALES:**
• VALVULA DE SOLENOIDE 3 VISTA: 1 unidad(es) × $235.16 = $235.16

**Subtotal Materiales:** $235.16

---

**Estado esperado:** Falla corregida