## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LIBERTADORES
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 42106.0

---

### DIAGNÓSTICO
Surtidor # 5-6 no enciende

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a revisar paneles eléctrico. En la cuál se encontró. Brecker interrumpido del surtidor #5-6 en corto. Se procedió a cambiar brecker interrumpido del #5-6. Luego se hizo el encendido del surtidor #-5-6. En la cual presento un error 4322.valvula no energisada.se procedió a revisar la tarjeta en la cual presenta el plof un falso contacto se arreglo el plof. Y se hizo pruebas de despacho. Sastifactoria. Que en operativo.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida