## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA UNIVERSIDAD
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 107365

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVOAyer se hizo mantenimiento preventivo y el metro de 91 requiere reemplazo.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se llegó al  lugar y se procedió  a reparar  el metro  que suministro delta  para  el surtidor 3y4 de 91.  Luego se procedió   a desmontar   las fundas para desmontar el metro de 91 en el surtidor 3y4 que  se iba a remplazar  se monto el metro ya reparado y se le acoplo los adsesorio  y las funda se realizo  la prueba  de calibración  en ambas manga  guedando  operativa en  los despacho

**MATERIALES:**
• KIT DE ORING P/IMETER VISTA: 1 unidad(es) × $52.45 = $52.45
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60
• SELLOS ENUMERADOS DE CALIBRACI: 2 unidad(es) × $0.80 = $1.60

**Subtotal Materiales:** $55.65

---

**Estado esperado:** Falla corregida