## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** AGUA FRIA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 50569.0

---

### DIAGNÓSTICO
surtidores se ponen muy lentos 1-2-PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE FILTROS 3-4-5-6

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar los filtros de los surtidores de la 1.2.3.4.5.6 diesel el mismo se observo mediante la revisión que los metro de la diesel 5.6 estaban goteando por los empaques lo cual se procedió a desmontar los 2 metros se realizó limpieza y cambio de los empaques se hizo y se calibro las 2 unidades quedando todo operativo

**MATERIALES:**
• KIT DE EMPAQUES METRO GILBARCO: 2 unidad(es) × $47.25 = $94.50

**Subtotal Materiales:** $94.50

---

**Estado esperado:** Falla corregida