## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VISTA ALEGRE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 52755.0

---

### DIAGNÓSTICO
La pistola de 92 del surtidor 2, se le está saliendo la gasolina por la parte del codo-El teflón de la manguera de Diesel del surtidor 7 está desgastado y necesita ser cambiado

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a realizar cambio de swivel de la 91 de la 2 y se cambió el teflón de la diesel 7 queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4"" OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $37.77 = $37.77

**Subtotal Materiales:** $37.77

---

**Estado esperado:** Falla corregida