## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** TRANSPORTE RUBI ROJO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 61243

---

### DIAGNÓSTICO
Fluido lento, impide despacho.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se presento a la instalaciones en la cual se verifico flujo de despacho en ambos liquid control en la cual su despacho era lento ,se procedió a verificar en el area de los spill container de ambos tanque de diésel en la cual no marcó agua , se procedió a realizar extracción de ambas bomba sumergible de tanque #1 y luego del tanque #2 en la cual se verifico nivel de agua y no presentó al igual se tomó muestra del fondo del tanque de diésel en la cual se llevó a delta , se le procedió a cambiar ambos elementos velcon de 1.5 en la cual se reemplazaro y se procedió a habilitar despacho mientra se revisada bombas sumergible, al igual se nota pequeña presencia de sedimento en el fondo por lo cual se le informo a personal de mantenimiento en la cual evaluara a base de la muestra tomada, se tuvo que sacar bomba una por una para no para el despacho de la estacion

**MATERIALES:**
• ELEMENTOS VELCON DIESEL AD-512: 2 unidad(es) × $150.39 = $300.78

**Subtotal Materiales:** $300.78

---

**Estado esperado:** Falla corregida