## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VILLA GABRIELA
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 89025

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVOMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SURTIDORES DE SUCCION (6 MESES)

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se revisaron los dispensadores y adsesorio se reviso los manjoles  de los tangue se reviso el sistema eléctrico se tomaron los voltajes  de motores  se hizo  prueba de botón de emergencia funciona correctamente  se cambiaron los filtros  quedando operativa

**MATERIALES:**
• FILTROS DE 1  CI-70015 10M: 4 unidad(es) × $11.45 = $45.80
• FILTROS DE 1"": 1 unidad(es) × $17.78 = $17.78

**Subtotal Materiales:** $63.58

---

**Estado esperado:** Falla corregida