## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CASINO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 79355

---

### DIAGNÓSTICO
CORRECTIVO 95 esta lento  en todo lo surtidores

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se acercó a la estacion y se procedió a  revisar  los  surtidores  para ver si avía fuga luego procedió a  realizar  pruebas  en la bomba  se  soltó  el check  y se verifico  luego  se saco la  bomba huvo demora para sacar la bomba debido a que el puente  eléctrico  no sale  se estubo que  soltar  la caja eléctrica  para sacar la bomba y se procedió  a cambiar el empaque  del cartucho  que  solo tenia un pedazo  se bajo la bomba se hizo prueba de despacho quedando operativa

**MATERIALES:**
• EMPAQUE P/CART. DE SUMERGIBLE: 1 unidad(es) × $15.62 = $15.62

**Subtotal Materiales:** $15.62

---

**Estado esperado:** Falla corregida