## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA LA PESA
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 36369.0

---

### DIAGNÓSTICO
DISPENSADOR 3-4SE RECOMIENDA SWIVEL 3/4 DIESEL NO. 4 CLIENTE PAGA2. DISPENSADORES 5-6LIMPIAR SUMP DISPENSER4. DISPENSADORES 7-8LIMPIAR TUBERIA HIDRAULICAS CON FORMULA-CORREGIR HUMEDAD EN LA UNIVERSAL DIESEL 7-8-LAVAR A PRESION SUMP5. DISPENSADORES 9-10CAMBIAR TOPE DE MANGUERA 1" DELTA SUMINISTRA-FORRO DE 1" cara 9 Y 10 CLIENTE PAGA-CORREGIR HUMEDAD EN LA UNIDAD DE LIQUID CONTROL-LAVAR A PRESION SUMP9. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 91 N.1CAMBIAR SELLO TAPA SPILL DELTA SUMINISTRA11. TANQUE DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA 95 N.1EXTRAER AGUA-CAMBIAR SELLO A LA TAPA SPILL DELTA SUMINISTRA

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a limpiar el sumpdispenser de la 5.6, se procedió a limpiar y extraer agua se extrajo 5 galones y se corrigió universal de diesel del 7.8, se limpio con formula y se extrajo 15 galones de agua del sumpdispenser del 9.10 y se corrigió humedad se coloco tope de manguera de 1 pulgada de la cara 10, se extrajo agua del tank sump de 95 alrededor de 200 galones de agua y se cambio el oring de tapa de spill, se cambio oring de tapa de spill de la 91 todo queda operativo

**MATERIALES:**
• ORING TAPA DE SPILL OPW: 2 unidad(es) × $49.71 = $99.42

**Subtotal Materiales:** $99.42

---

**Estado esperado:** Falla corregida