## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA VACAMONTE
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 72764.0

---

### DIAGNÓSTICO
Totalizadores en Surtidor 7-8 de Max 91 no están corriendo

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el totalizador de la 91 7/8 el cual no corrió en calibración medida anterior 1085699 nueva 0000010 queda operativo

**MATERIALES:**
• TOTALIZER ASSY: 1 unidad(es) × $52.90 = $52.90

**Subtotal Materiales:** $52.90

---

**Estado esperado:** Falla corregida