## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA TOCUMEN MANANITAS
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 67202.0

---

### DIAGNÓSTICO
swivel dañado surtidor 3/4 cara 3 máxima 91 oct. gotea combustible al despachar.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedió a cambiar el swivel de la cara 3 de 91 queda operativo

**MATERIALES:**
• SWIVEL 3/4  OPW  /  241TPS-02: 1 unidad(es) × $35.00 = $35.00

**Subtotal Materiales:** $35.00

---

**Estado esperado:** Falla corregida