## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** LIDO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 75823.0

---

### DIAGNÓSTICO
SURTIDOR #1 FOCO QUEMADO-SURTIDOR #6 MANGUERA DE 91 AUTOMÁTICO DAÑADO

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se procedio a cambiar 1 foco de la cara 1 y se ajusto el sensor de la pistola de la 91 de la cara 6 queda operativo

**MATERIALES:**
• LAMP. FLUOR BIAXIZL 7W: 1 unidad(es) × $3.95 = $3.95

**Subtotal Materiales:** $3.95

---

**Estado esperado:** Falla corregida