## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA CHIVO CHIVO
**Tipo:** CORRECTIVO
**OT:** 73758

---

### DIAGNÓSTICO
La manguera de 91 del surtidor 3 está rota y se derrama combustible.

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se remplazo manguera de  combustible  en la cara 3 producto de  91 quedando operativa

**MATERIALES:**
• MANGUERA DE COMB. 3/4X10 IRPCO: 1 unidad(es) × $87.06 = $87.06

**Subtotal Materiales:** $87.06

---

**Estado esperado:** Falla corregida