## COTIZACIÓN DE SERVICIO

**Estación:** RBA MONTERRICO
**Tipo:** PREVENTIVO
**OT:** 108124

---

### DIAGNÓSTICO
PREVENTIVO COMPRESOR CORREAS

### SOLUCIÓN PROPUESTA
Se desacopla guarda poleas y se desmonta motor para poder cambiar polea de 8 a 6.2 y bajar los amperajes a menos de 13.2 el cual.fue positivo quedando máximo 12 amps x fase y se limpia equipo e instala 2 correas B-58 Gate hipower..  delta suministro 2 correas.

**MATERIALES:** No se requieren piezas para este trabajo.

---

**Estado esperado:** Falla corregida