Takvannsfrakobling under tiltak mot kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp på Sandaker, Oslo : studie i kalibrert modell (2015)

# Forord

Denne mastergradsoppgaven er skrevet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i samarbeid med Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, vårsemesteret 2015, og er et resultat av et studie tilsvarende 30 studiepoeng.

Interessen for en slik analyse lå hos professor Oddvar Lindholm ved seksjon for bygg- og miljøteknikk, som ønsker at masterstudenter skal se nærmere på hva klimaendringer vil bety for et ledningsnett i Oslo. Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune har stilt kontorplass og datamodeller til disposisjon, og lagt godt til rette for at nødvendige simuleringer skal kunne gjøres.

Stor takk til Oddvar Lindholm for veiledning og positive tilbakemeldinger gjennom høst og vårsemesteret. En stor takk rettes også til Bjørn Christoffersen i Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune for hjelp til oppgaven, konstruktiv kritikk og hyggelige diskusjoner. Fra Vann- og avløpsetaten ønsker jeg også å takke Erik Øyen, Ann-Kristin Devik, Stein Tore Asp, Thomas Martinsen og Alexander Pham for hjelp og informasjon underveis. Ønsker også å takke Rosim As v/Igor Popov for hjelpen til å forstå avløpsmodellen, og til funksjoner i modelleringsprogrammet.

Tusen takk til mine foreldre som tok seg tid til å lese korrektur! Takk til medstudenter på TF og Fløy V, og venner i Øvre Pomona og omegn for støtte og gode stunder!

Ås, 13.05.15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ola Formo Kihle

# Sammendrag

Prognoser for klimautviklingen viser at klimaet vil endres raskere (IPCC 2013) og at antall dager med ekstrem nedbør i Norge vil øke dramatisk (Norges forskningsråd 2009). De siste årene er det observert økte skader fra oversvømmelser som følge av et kraftigere nedbør. Forskning viser at hyppigheten vil øke for fremtiden.

Befolkningsvekst og tilflytting medfører økt bebyggelse og store endringer i infrastruktur i norske byer. Oversvømmelser og utslipp av avløpsvann som følge av store vannmengder i ledningsnettet er et stadig økende problem i urbane strøk. Hvert år øker folketallet i Oslo kommune med over 10 000, og folketallet vil øke med 30 % innen 2030 (SSB 2015). Hovedstadens overflateareal vil fortettes. Fortetting fører til at nedbør får mindre areal å infiltrere i, og avrenningen til ledningsnettet vil øke. I Oslo prioriteres derfor arbeidet med å redusere konsekvenser av den økte nedbøren. Forskning viser at å behandle overvann lokalt gir en positiv virkning på avløpsnettet, både for oppstuvning i avløpsledninger og for overløpsutslipp.

Oslos ledningsnett har i dag ikke kapasitet til å håndtere avløpet for alle typer nedbør. Dette fører til kjelleroversvømmelser i tillegg til miljøskadelige utslipp til vassdrag og fjord. Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune overvåker den biologiske, kjemiske og mikrobiologiske vannkvaliteten i alle hovedvassdrag. Resultatene fra etatens Fagrapport (2015a) viser at flere vassdrag til dels er sterkt påvirket av utslipp fra avløpsnettet. I 2014 ble det registrert 226 overløpshendelser fra 22 kummer som har regnoverløp til Akerselva. Disse hadde en sammenhengende varighet på mer enn 130 000 minutter (Oslo Kommune 2015a). Målet med oppgaven er å undersøke for potensielle kjelleroversvømmelser og forurensende utslipp av avløpsvann til Akerselva for et fremtidig klima, med frakobling av takvann som tiltak.

Sandaker klassifiseres som et byområde og forretningsstrøk med mange tette flater, og har et skadepotensiale likt andre sentrumsnære områder i hovedstaden. For å finne mengden potensielle vannføringer i området ble et nedbørs-basert simuleringsprogram, ROSIE, brukt på en avløpsmodell over Sandaker som Oslo Kommune har utarbeidet. Simuleringene baserer seg på nedbør og avrenning fra forskjellige typer overflatearealer i avløpsfeltet. Resultatene viser oppstuving og vannføring i ledningsnettet.

En forenkling i ROSIE er at den deler inn avløpssystemet i catchments som simuleres hver for seg. Sandakermodellen består totalt av 43 catchments. 5 catchments påvirker direkte modellens område som oppstuves ved kraftig regn. I disse kobles takvannet fra avløpsnettet for at vi skal kunne se hvilken effekt dette har på oppstuvingen og overløpsustlipp i områdets eneste overløpskum. Nedbørsdata brukt i modelleringen er reelle data for de fem siste årene 2010 – 2014, og er hentet fra Disen nedbørstasjon. I tillegg er det brukt nedbørsdata for et 30årsregn. Sandakers avløpssystem ble modellert med et klimapåslag for fremtidig klima med og uten frakoblet takvann.

Overløpet til Akerselva i modellen tilsvarer 0,9 % av tilrenningen fra avløpsfeltet, nært opp til gjennomsnittet for andelen overløp i Oslo som er 1 %.

Simuleringer med nedbørsdata fra de siste fem år viser oss mye oppstuvet vann i èn del av Sandakers avløpsfelt. Frakobling av takvann i 5 av 43 catchments fører til en stor reduksjon i oppstuvingen. 100 % av kjellerovervømmelsene forhindres, og utslipp av avløpsvann til Akerselva reduseres med om lag 40 %.

Med et klimapåslag på 50 % viser resultatene at det i tillegg oppstår oversvømmelser i en annen del av ledningsnettet på Sandaker. Frakobling av takvann i 5 av 43 catchments fører til en reduksjon i oppstuvingen. 75 % av kjellerovervømmelsene forhindres, og utslipp av avløpsvann til Akerselva reduseres med om lag 25 %.

Årssimuleringer av de siste fem år med og uten frakobling av takvann viser at frakoblingen av takarealet på Sandaker reduserer utslippet med om lag 30 % og har potensiale til å forhindre at nærmere 1300 m<sup>3</sup> slippes ut i Akerselva pr. år.

For et 30årsregn blir samtlige kjelleroversvømmelser forhindret i området hvor takvannsfrakobling er benyttet på de påvirkende catchmentene.

12 % av nodene i ledningsnettet på Sandaker tåler ikke et 30årsregn, og 20 % av nodene tåler ikke et 30årsregn med 50 % klimapåslag.

Alle kjelleroversvømmelser ble forhindret ved bruk av LOD-tiltak i påvirkende catchments. Ved klimapåslag blir effekten noe lavere, på grunn av et kraftigere regn. Det oppstår også nye områder med oppstuving i modellen, hvor takvannsfrakoblingen i de 5 av 43 catchmentene ikke har effekt. Ved ytterligere takvannsfrakobling i de påvirkende catchmentene, ville disse sannsynligvis også bli redusert med 100 %.

Ved å benytte LOD-tiltak etter takvannsfrakobling forhindrer man samtlige

kjelleroversvømmelser i området, og reduserer utslippet til Akerselva fra de kraftigste regnhendelsene med 37 %. For simuleringer med klimapåslag er reduksjonen noe lavere. Dette er ikke optimalt da det i fremtiden er ønskelig å oppnå overløpstilfeller kun hvert 3. år i Oslo Kommune.

Klimaendringene vil ha stor innvirkning på antall kjelleroversvømmelser som oppstår på Sandaker under kraftige nedbør i fremtiden, og det vil være oppnåelig å redusere disse ved bruk av frakobling av takvann og lokal overvannsdisponering. For å forhindre ytterligere forurensning frem til en slikt tiltak er på plass bør det vurderes å sende overløpet inn på VEAS tunnelsystemer.

Resultatene i denne oppgaven har høy grad av usikkerhet, og må derfor tas med skjønn.

# Abstract

Projected climate developments show that the climate will change more quickly (IPCC 2013) and the number of days with heavy precipitation in Norway will increase dramatically (RCN 2009). In recent years, an increased damage from floods because of heavy precipitation has been observed. Research shows that the frequency will increase in the future.

Population growth and migration leads to increased settlement and major changes in infrastructure in Norwegian cities. Weir and wastewater emissions as a result of large amounts of water in the distribution system is a growing problem in urban areas. Every year the population of Oslo with over 10,000, and the population will increase by 30% by 2030 (SSB 2015).

Oslo's surface area will densify. Densification causes the precipitation to get land to infiltrate, and runoff to the mains increase. Oslo efforts to reduce the impact of the increased rainfall. Research shows that treating stormwater locally has a positive effect on the sewer system , both for sewers and overflow discharge.

Oslo does not currently have the capacity to handle the runoff for large precipitations. This causes basement flooding as well as harmful emissions into rivers and fjords. The Water and Sewerage Authority in Oslo monitors the biological, chemical and microbiological water quality in all the main rivers. The results of the agency's technical reports (2015a) shows that several rivers are influenced by emissions from the sewage system. In 2014 it was registered 226 weir-overflow events from 22 weir-manholes that have rain overflow to the Akerselva river. These had a continuous period of more than 130,000 minutes (Oslo Kommune 2015a).

The aim of this study is to investigate the potential for basement flooding and pollution of Akerselva river from the Sandaker-catchment for a future climate, with a disconnection of roof-water-drains.

Sandaker classified as an urban area and business district with many impervious surfaces. To determine the amount of potential water flow in the area was a rain's based simulation program, ROSIE, used in a drainage model over Sandakerveien as Oslo Municipality prepared. The simulations are based on precipitation and runoff from various types of surface areas in the drain field. The results show congestion and flow in the pipeline.

A simplification of ROSIE is that it divides the drainage system in catchments simulated separately. Sandakerveien model consists a total of 43 catchments. 5 catchments directly affects the model area congested by heavy rain. In these 5 catchments the rooftop-waterdrains are disconnected from the seweragenetwork for us to see what effects this has on congestion and weir-discharge in the area's only weir-manhole. Precipitation data used in the modeling are real data for the last five years 2010 - 2014, and is taken from the Disen rainfallstation. In addition,precipitation data for a 30-year recurrence interval is also simulated. Sandakers sewer system was modeled with a climate factor for future climate with and without disconnected roof-water.

The weir-discharge into Akerselva river in the model corresponds to 0.9 % of the waterflow from the sewerage-system in Sandaker, close to the average for the weir-discharge in Oslos sewage-system which is 1 %.

Simulations with rainfall data from the past five years show us many basementfloodings in one part of Sandakers sewage-system. Disconnection of roof-water-drains in 5 of 43 catchments leads to a large reduction in congestion for the whole sewage-system. 100 % of basement-floodings are prevented and the discharge of effluent into Akerselva river is reduced by almost 40 %.

With a climate factor of 50 %, the results show that, in addition to the first part, flooding occurs in another part of Sandakers sewage-system. Disconnecting roof-water-drains in 5 of 43 catchments leads to a reduction in congestion, and 75 % of basement floodings are prevented. The discharge of wastewater into the Akerselva river is reduced by about 25 %.

Yearlong simulations of the past five years with and without disconnection of roof-waterdrains shows that the disconnection reduced weir-discharge by about 30% and has the potential to prevent further 1,300 m<sup>3</sup> discharged to Akerselva river per year.

For a 30-year recurrence interval all basement floodings are prevented in the area where disconnected roof-water-drains applied to the affected catchments.

12% of the nodes in the distribution system in Sandaker can not withstand a 30year recurrence interval, and 20% of the nodes can not withstand a 30 year recurrence interval with a climate factor of 50 %.

All basement floodings was prevented by using local stormwater disposalmeasures in the influencing catchments. After a climate factor the effect is lower, because of the impact of a powerful rain. It occurs also new areas of congestion in the model, where disconnection of roof-water-drains in the chosen 5 catchments has no effect. Upon further disconnection, these would likely to be reduced by 100 %.

Using local stormwater disposalmeasures after disconnection of roof-water prevents all basement flooding in the area and reduces emissions to Akerselva river from powerful rain events by 37 %. For simulations with climate factor, the reduction is somewhat lower. This is not optimal when it is desirable for the future to achieve weir-discharge-events only every 3 years in Oslo.

Climate change will have a large impact on the number of basement floodings in Sandaker under heavy rainfall in the future. A reduction of these using disconnection of roof-water and local stormwater disposal is possible.

To prevent further contamination forward such a measure, it should be considered to send the weir-discharge from weir-manhole into tunnel systems ending in VEAS's treatment plant.

The results in this paper has a high degree of uncertainty, and must therefore be taken with discretion.

## INNHOLDSLISTE

| Forord                                                                                                                                    | 2                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sammendrag.........................................................................................................................       | 3                                                                                                                      |
| Abstract................................................................................................................................. | 5                                                                                                                      |
| Nedbørsmåling                                                                                                                             | .................................................................................................................16    |
| Ekstreme nedbørstilfeller                                                                                                                 | ..................................................................................................17                   |
| Vann og avløpshåndtering                                                                                                                  | ................................................................................................18                     |
| Kommunale avløpsledninger                                                                                                                 | .........................................................................................19                            |
| Dataprogram brukt i forbindelse med bygging av avløpsmodeller                                                                             | .....................................22                                                                                |
| Avløpssystemet på Sandaker                                                                                                                | ...........................................................................................24                          |
| Vassdraget Akerselva                                                                                                                      | ...................................................................................................25                  |
| Overløpskum AK40                                                                                                                          | .......................................................................................................25              |
| Grunnforhold                                                                                                                              | .................................................................................................................27    |
| Grunnvann                                                                                                                                 | ....................................................................................................................28 |
| Programmets omregning av benevning                                                                                                        | .........................................................................28                                            |
| Den rasjonelle formel                                                                                                                     | ....................................................................................................29                 |
| Datamodellen                                                                                                                              | ................................................................................................................30     |

| Frakobling av takvann                                                                                                                 | ...................................................................................................32             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fremstilling av resultater etter simulering                                                                                           | ......................................................................36                                          |
| Frakobling av takvann                                                                                                                 | ...................................................................................................37             |
| Døgnvariasjon                                                                                                                         | ...............................................................................................................37 |
| Usikre overflatedata                                                                                                                  | ......................................................................................................37          |
| Andre avvik i modellen                                                                                                                | ..................................................................................................38              |
| Korrelasjon mellom simuleringer i modell og fysiske målinger                                                                          | .......................................39                                                                         |
| Del 1 – Kjelleroversvømmelser etter de 8 største nedbør i 2010 -                                                                      | 2014............................41                                                                                |
| Resultater etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments                                                                           | ..........................................43                                                                      |
| Resultater etter et klimapåslag på 50 %                                                                                               | ........................................................................45                                        |
| Reduksjon av kjelleroversvømmelser etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments                                                   | 50                                                                                                                |
| Del 2 – Overløpsutslipp til vassdrag..................................................................................51              |                                                                                                                   |
| Resultater fra tidsseriesimuleringer av år 2010 til og med år 2014                                                                    | ................................51                                                                                |
| takvann i 5 av 43 catchments                                                                                                          | ........................................................................................54                        |
| Del 3 – Kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp til vassdrag etter et 30årsregn                                                      | ............58                                                                                                    |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                 | .....................................................................................................61           |
| Dagens avløpssituasjon                                                                                                                | ................................................................................................61                |
| Overløpsutslipp til vassdrag                                                                                                          | ..............................................................................................62                  |
| 30årsregn .........................................................................................................................62 |                                                                                                                   |

| Catchmentdata .................................................................................................................70 |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010                                                                         | – 2014....................................76                           |
| Resultater fra simulering i ROSIE med dagens avløpssituasjon                                                                      | ....................................76                                 |
| Resultater fra simulering i ROSIE med 50% klimapåslag på avrenning                                                                | .........................77                                            |
| Resultater etter helårs tidseriesimuleringer for årene 2010 -                                                                     | 2014 i ROSIE ......................78                                  |
| Kart over stikkledninger m/ forgreningspunkt                                                                                      | ....................................................................80 |
| Kart over stikkledninger m/ forgreningspunkt                                                                                      | ....................................................................81 |

### **Figurliste**

| Figure lokalt. Figure Figure Figure Figure Figure tette Figure tykk Figure Figure Figure Figure Figure Figure Figure Figure Blått | 1 2 3 4 Storokrysset Akerselva 5 6 flater, 7 marin 8 9 10 takarealet overvann (Rossman 11 oppstuvning avløpsmodellen simulere 12 Amtmann 13 14 30årsregn 15 (FMA), | Kilde: Skjermbilde Skjermbilde Gatenavn (Google Fotografi og Kart – Kurve Uten til i modellen et al. i LOD-tiltak. Meinichs IVF-tabell 30-års i Gult Vann- illustrerer | (Oddvar av fra på øverst til Maps av Arealfordeling 60% over havavsetning. Tegnforklaring med frakobling permeable Skjermbildet avløpsnettet er markert i de De Arealfordeling gate, for modellen illustrerer og | høyre på infiltrerbare til renne viser (side avløpsetaten | for Lindholm arbeid arbeid Sandaker, i 2015). Dette Figure intensitet av flater. fra etter med oppstrøms fem for de Oslo, 60). driftstid | et al. i ArcMap med med bildet. Sandaker. er 7 med takrenner Ved en tette en navn, catchmentene 5 Nordlandsgata Blindern med for i Oslo | modulen Overløpskum AK40 på avsetninger vil flater både simulering AK40, catchments catchments og i og overløp Kommune simulerte | 10.1(VAV Sandakerveien Sandaker, overløpsutslipp frakoblingav til av og er som Birch perioden uten                                             | Rosie (Kihle som overvannet for det ligger som markert AK40, | Tallene 2015) i ArcMap og AK40 av Oslo. er godt pr. renne takvann permeable Sandakers største nede påvirker med påvirker Reichenwalds 1968 – klimatillegg. målt sommeren | er Grefsenveien er markert Sandakers Feltet egnet direkte og flater 43 regnet til svart 2014 Denne av 2010 i m 3 | eksempler, og må 10.1(Rosim AS som hovedvei med rød avløpsfelt består av til infiltrasjon fra det bruk av LOD-tiltak og til catchments, med i 2011. venstre i bildet. oppstuvingen blir i figuren. (Rosim oppstuvingen i gate, vest for (Oslo Kommune er brukt til Funksjon målegruppe (Oslo Kommune /s til Akerselva | tilpasses 21 22 2014b)........ 23 opp mot firkant ved 24 25 består av 40% 26 elveavsetninger og (NGU 2015). 27 27 29 impermeable vil 32 i dempet for å AS 2014b) 33 ledningsnettet i Grefsenveien. 34 2015a)..... 35 simulering av 35 avløp 2015b). sommeren |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | 2010.......................................................................................................................................... |                                                              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 16                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        | Tegnforklaring                                                                                                                                                                                                   |                                                           | av                                                                                                                                       | skjermbildene                                                                                                                           |                                                                                                                                  | i                                                                                                                                              | ArcMap                                                       | 10.1.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  | Skjermbildene viser                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | oppstuvingen,                                                                                                                                                                                                                                                |
| og                                                                                                                                | nivået                                                                                                                                                             | over                                                                                                                                                                   | topp rør                                                                                                                                                                                                         | for                                                       | hele                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                                                          | avløpsnettet............................................................................                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                   | Figure                                                                                                                                                             | 17                                                                                                                                                                     | Simulering                                                                                                                                                                                                       | av                                                        | det                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2010                                                         | med                                                                                                                                                                      | dagens                                                                                                           | avløpssituasjon.................                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                   | Figure                                                                                                                                                             | 18                                                                                                                                                                     | Simulering                                                                                                                                                                                                       | av                                                        | det                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2011                                                         | med                                                                                                                                                                      | dagens                                                                                                           | avløpssituasjon.................                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 19                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | de                                                        | tre                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbør                                                                                                                           | i                                                                                                                                              | 2012                                                         | med                                                                                                                                                                      | dagens                                                                                                           | avløpssituasjon.................                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 20                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | de                                                        | tre                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbør                                                                                                                           | i                                                                                                                                              | 2013                                                         | med                                                                                                                                                                      | dagens                                                                                                           | avløpssituasjon.................                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 21                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | det                                                       |                                                                                                                                          | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2010                                                         | etter                                                                                                                                                                    | frakobling                                                                                                       | av takvann                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 22                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | det                                                       |                                                                                                                                          | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2011                                                         | etter                                                                                                                                                                    | frakobling                                                                                                       | av takvann                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 23                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | de                                                        | tre                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbør                                                                                                                           | i                                                                                                                                              | 2012                                                         | etter                                                                                                                                                                    | frakobling                                                                                                       | av takvann                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 24                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | de                                                        | tre                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbør                                                                                                                           | i                                                                                                                                              | 2013                                                         | etter                                                                                                                                                                    | frakobling                                                                                                       | av takvann                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                   | Figure                                                                                                                                                             | 25                                                                                                                                                                     | Simulering                                                                                                                                                                                                       | av                                                        | det                                                                                                                                      | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2010                                                         | med                                                                                                                                                                      | et                                                                                                               | klimapåslag på 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Figure                                                                                                                            | 26                                                                                                                                                                 | Simulering                                                                                                                                                             | av                                                                                                                                                                                                               | det                                                       |                                                                                                                                          | største                                                                                                                                 | nedbøret                                                                                                                         | i                                                                                                                                              | 2011                                                         | med et                                                                                                                                                                   | klimapåslag                                                                                                      | på 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                   | Figure                                                                                                                                                             | 27                                                                                                                                                                     | Simulering                                                                                                                                                                                                       | av                                                        | de tre                                                                                                                                   | største                                                                                                                                 | nedbør                                                                                                                           | i                                                                                                                                              | 2012                                                         | med                                                                                                                                                                      | et                                                                                                               | klimapåslag på                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50%............... 46                                                                                                                                                                                                                                        |

| Figure        | 28 Simulering      | av              | de tre                | største nedbør      | i 2013 med et                                                                                                                                   | klimapåslag på 50%............... 47                                  |
|---------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Figure        | 29 Simulering      | av              | det største           | nedbøret            | i 2010 med et klimapåslag                                                                                                                       | på 50% etter                                                          |
| frakobling    | av                 | takvann i 5     |                       |                     | catchments.......................................................................................                                               | 48                                                                    |
| Figure        | 30 Simulering      | av              | det største           | nedbøret            | i 2011 med et klimapåslag                                                                                                                       | på 50% etter                                                          |
| frakobling    | av                 | takvann i 5     |                       |                     | catchments.......................................................................................                                               | 48                                                                    |
| Figure        | 31 Simulering      | av              | de tre                | største nedbør      | i 2012 med klimapåslag                                                                                                                          | på 50% etter                                                          |
| frakobling    | av                 | takvann i 5     |                       |                     | catchments.......................................................................................                                               | 49                                                                    |
| Figure        | 32 Simulering      | av              | de tre                | største nedbør      | i 2013 med klimapåslag                                                                                                                          | på 50% etter frakobling                                               |
| av takvann    | i 5                | catchments      |                       |                     |                                                                                                                                                 | 49                                                                    |
| Figure        | 33 Antall          |                 | kjelleroversvømmelser | som                 | oppstår i modellen                                                                                                                              | av avløpsfeltet på Sandaker                                           |
| før og        | etter frakobling   | av              | takvann               | i 5 av 43           | catchments.                                                                                                                                     | 50                                                                    |
| Figure        | 34 Årlig           | utslipp av      | avløpsvann            | fra                 | overløp AK40 på Sandaker                                                                                                                        | de fem siste år........... 52                                         |
| Figure        | 35 Overløpskum     |                 | AK40s                 | utslipp til         | Akerselva (m 3                                                                                                                                  |                                                                       |
|               |                    |                 |                       |                     | ) pr.                                                                                                                                           | innkommende vannføring (m 3                                           |
| fra           | avløpsfeltet       |                 |                       |                     | Sandaker..........................................................................................................                              | 53                                                                    |
| Figure        | 36 Årlig           | utslipp av      | avløpsvann            | fra                 | overløp AK40 på Sandaker                                                                                                                        | de fem siste år etter                                                 |
| frakobling    | av                 | takvann i 5     | av 43                 |                     | catchments.............................................................................                                                         | 55                                                                    |
| Figure        | 37 Blått           | illustrerer     |                       | utslippsvolumet til | Akerselva fra                                                                                                                                   | overløpskum AK40 pr.                                                  |
| innkommende   |                    | avløpsvann      | fra                   | Sandaker de 5       | siste år. Grønt illustrerer                                                                                                                     | en reduksjon i                                                        |
| tilrenning    | og                 | overløpsutslipp | etter                 | en frakobling       | av takvann i de                                                                                                                                 | fem catchmentene som                                                  |
| påvirker      | oppstuvningen.     |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | 56                                                                    |
| Figure        | 38 Her vises       |                 | tilrenningen          | til overløpskum     | AK40 for det                                                                                                                                    | største regnet i 2010 etter en                                        |
| simulering    | i ROSIE            | med             | og uten               | en endring          | i avrenningskoeffisient.                                                                                                                        | En tenkt                                                              |
|               | overløpsinstilling | er markert      | for å                 | illustrere          | overløpsutslippet. Vi                                                                                                                           | ser at utslippet er svært                                             |
| følsomt       | for                |                 |                       |                     | arealendringer........................................................................................................                          | 57                                                                    |
| Figure        | 39 Simulering      | av              | 30årsregn             |                     |                                                                                                                                                 | 58                                                                    |
| Figure        | 40 Simulering      | av              | 30årsregn             | etter               | takvannsfrakobling i                                                                                                                            | påvirkende catchments 58                                              |
| Figure        | 41Simulering       | av              | 30årsregn             | med 50%             |                                                                                                                                                 | klimapåslag....................................................... 59 |
| Figure        | 42 Simulering      | av              | 30årsregn             | med                 | 50%klimapåslag etter                                                                                                                            | takvannsfrakobling i fem                                              |
|               |                    |                 |                       |                     | catchments................................................................................................................................      | 59                                                                    |
| Figure        | 43 Antall          |                 | kjelleroversvømmelser | som                 | oppstår og mengde                                                                                                                               | overløpsutslipp til vassdrag                                          |
| etter et      | 30årsregn          |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | 60                                                                    |
| Figure        | 44 Kumkort         | over            | overløpskum           | AK40.               |                                                                                                                                                 | 68                                                                    |
| Figure        | 45                 | Nedbørsmåleren  | på Disen              | nedbørstasjon,      | er en                                                                                                                                           | vippepluviograf av typen                                              |
| Lambrecht.    | Det                | benyttes        | en variant            | av denne            | måleren med en                                                                                                                                  | beholder på 4cm 3                                                     |
|               |                    |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | som teller                                                            |
| antallet      | ganger 0,2         | mm              | faller pr.            |                     | minutt...................................................................................                                                       | 69                                                                    |
| Figure        | 46 Catchment-      | og              | avløpsdata            | for de              | 43 catchmentene som                                                                                                                             | utgjør Sandakers                                                      |
| avløpssystem, | med                |                 | fargeforklaring.      | (Data er            | hentet fra Catchment                                                                                                                            | Layer-funksjon i ArcMap                                               |
|               |                    |                 |                       |                     | 10.1).......................................................................................................................................... | 70                                                                    |
| Figure        | 47 Fremstilling    | av              | nedbørsdata           | fra                 | Disen nedbørsstasjon                                                                                                                            | sammen med                                                            |
|               | overløpsutslippet  | til             | Akerselva i           | avløpsmodellen      | året 2010. Lyseblått                                                                                                                            | illustrerer                                                           |
|               | nedbørsintensitet  | (mm/h).         | Mørkeblått            | illustrerer         | overløpsutslipp                                                                                                                                 | (m 3                                                                  |
|               |                    |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | /s)................................. 71                               |
| Figure        | 48 Fremstilling    | av              | nedbørsdata           | fra                 | Disen nedbørsstasjon                                                                                                                            | sammen med                                                            |
|               | overløpsutslippet  | til             | Akerselva i           | avløpsmodellen      | året 2011. Lyseblått                                                                                                                            | illustrerer                                                           |
|               | nedbørsintensitet  | (mm/h).         | Mørkeblått            | illustrerer         | overløpsutslipp                                                                                                                                 | (m 3                                                                  |
|               |                    |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | /s)................................. 72                               |
| Figure        | 49 Fremstilling    | av              | nedbørsdata           | fra                 | Disen nedbørsstasjon                                                                                                                            | sammen med                                                            |
|               | overløpsutslippet  | til             | Akerselva i           | avløpsmodellen      | året 2012. Lyseblått                                                                                                                            | illustrerer                                                           |
|               | nedbørsintensitet  | (mm/h).         | Mørkeblått            | illustrerer         | overløpsutslipp                                                                                                                                 | (m 3                                                                  |
|               |                    |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | /s)................................. 73                               |
| Figure        | 50 Fremstilling    | av              | nedbørsdata           | fra                 | Disen nedbørsstasjon                                                                                                                            | sammen med                                                            |
|               | overløpsutslippet  | til             | Akerselva i           | avløpsmodellen      | året 2010. Lyseblått                                                                                                                            | illustrerer                                                           |
|               | nedbørsintensitet  | (mm/h).         | Mørkeblått            | illustrerer         | overløpsutslipp                                                                                                                                 | (m 3                                                                  |
|               |                    |                 |                       |                     |                                                                                                                                                 | /s)................................. 74                               |

| Figure     | 51                    | Fremstilling   | av                    | nedbørsdata           | fra Disen                | nedbørsstasjon                                                                                          |           | sammen                                                                          | med                                              |
|------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            | overløpsutslippet     | til            | Akerselva             | i                     | avløpsmodellen           | året 2010.                                                                                              |           | Lyseblått                                                                       | illustrerer                                      |
|            | nedbørsintensitet     |                | (mm/h).               | Mørkeblått            | illustrerer              | overløpsutslipp                                                                                         |           |                                                                                 | (m3/s)................................ 75        |
| Figure     | 52                    | De 8 største   |                       | nedbørstilfeller      | på Sandaker              | i perioden                                                                                              |           | 2010 – 2014.                                                                    | Tabellene viser                                  |
| resultater | for                   | Tilrenning     | til                   | overløpskum,          | utslippsvolum,           |                                                                                                         | og antall |                                                                                 | kjelleroversvømmelser som                        |
| oppstår    | i                     | avløpsmodellen |                       | for hvert             | regn                     |                                                                                                         |           | regn........................................................................... | 76                                               |
| Figure     | 53                    | De 8 største   |                       | nedbørstilfeller      | på Sandaker              | i perioden                                                                                              |           | 2010 2014                                                                       | etter frakobling av                              |
| takvann    | i 5                   | av 43          | catchments.           |                       | Tabellene viser          | resultater for                                                                                          |           | Tilrenning til                                                                  | overløpskum,                                     |
|            | utslippsvolum         | fra            | overløp,              | og antall             | kjelleroversvømmelser    |                                                                                                         | som       | oppstår                                                                         | i avløpsmodellen for                             |
| hvert      | regn.                 | Reduksjon      | i                     |                       | kjelleroversvømmelser er | merket                                                                                                  | med       | mørkegrønn                                                                      | farge................. 76                        |
| Figure     | 54                    | De 8 største   |                       | nedbørstilfeller      | på Sandaker              | i perioden                                                                                              |           | 2010 2014                                                                       | etter et påslag med                              |
| 50%        | klimafaktor.          |                | Tabellene             | viser                 | resultater for           | Tilrenning                                                                                              | til       | overløpskum,                                                                    | utslippsvolum fra                                |
| overløp,   | og                    | antall         |                       | kjelleroversvømmelser | som                      | oppstår i                                                                                               |           | avløpsmodellen                                                                  | for hvert regn.                                  |
| Økningen   | i                     |                | kjelleroversvømmelser |                       | er merket med            | oransj                                                                                                  | farge.    |                                                                                 | 77                                               |
| Figure     | 55                    | De 8 største   |                       | nedbørstilfeller      | på Sandaker              | i perioden                                                                                              |           | 2010 – 2014                                                                     | med                                              |
|            | takvannsfrakobling    |                | i 5 av                | 43 catchment          | etter et                 | påslag med                                                                                              | 50%       | klimafaktor.                                                                    | Tabellene viser                                  |
| resultater | for                   | Tilrenning     | til                   | overløpskum,          | utslippsvolum            | fra                                                                                                     |           | overløp, og                                                                     | antall                                           |
|            | kjelleroversvømmelser |                | som                   | oppstår               | i avløpsmodellen         | for                                                                                                     | hvert     | regn.                                                                           | Økningen i                                       |
|            | kjelleroversvømmelser |                | er                    | merket                | med oransj farge.        |                                                                                                         |           |                                                                                 | 77                                               |
| Figure     | 56                    | Tabellene      | viser                 | resultater            | for det enkelte          | årets                                                                                                   | totale    | tilrenning                                                                      | til overløpskum,                                 |
|            | utslippsvolum         | fra            | overløp               | og antall             | nedbørshendelser         | som                                                                                                     | fører     | til overløp                                                                     | i overløpskum                                    |
| AK40.      |                       | Tabellen       | viser                 | resultater for        | dagens                   | avløpssituasjon                                                                                         | på        | Sandaker,                                                                       | og resultater etter                              |
|            | frakobling            | av takvann     | i fem                 | av 43                 | catchments.              | Beregnet                                                                                                | reduksjon | etter                                                                           | takvannsfrakobling i                             |
| de fem     |                       | påvirkende     |                       | catchmentene          | vises til høyre          | for tabellene.                                                                                          |           | Sammenlagte                                                                     | resultater for                                   |
| perioden   |                       | vises nederst. |                       |                       |                          |                                                                                                         |           |                                                                                 | 78                                               |
| Figure     | 57                    | Tabellene      | viser                 | resultatene           | etter simuleringer       | av                                                                                                      |           | 30årsregn på                                                                    | dagens                                           |
|            | avløpssituasjon       | og             | etter                 | frakobling            | av takvann, for          | nedbør                                                                                                  | med       | og uten                                                                         | klimafaktor på 50%.                              |
|            | Tilrenning            | til            | overløpskum,          |                       | utslippsvolum fra        | overløp, og                                                                                             | antall    |                                                                                 | kjellerovervømmelser som                         |
| oppstår    | i                     | avløpsmodellen |                       | for hvert             | regn vises for           | hver av                                                                                                 |           |                                                                                 | simuleringene................................ 79 |
| Figure     | 58                    | Kart over      |                       | stikkledninger        | og forgreningspunkt      | i                                                                                                       | øvre      | del av                                                                          | Sandaker avløpsfelt.                             |
| Kilde:     | Oslo                  | Kommune        |                       |                       |                          | (2015c)................................................................................................ |           |                                                                                 | 80                                               |
| Figure     | 59                    | Kart over      |                       | stikkledninger        | og forgreningspunkt      | i                                                                                                       | nedre     | del av                                                                          | Sandaker avløpsfelt.                             |
| Kilde:     | Oslo                  | Kommune        |                       |                       |                          | (2015c)................................................................................................ |           |                                                                                 | 81                                               |

### **Tabelliste**

| Table 1 Tak-, vei- og infiltrerbart areal, og totalt modellen Table 2 Tak-, vei- og infiltrerbart areal, og påvirker oppstuvingen i ledningsnettet i Amtmann Reichenwalds gate, vest for Grefsenveien. Table 3 Simulering av det største nedbøret i Table 4 Simulering av det største nedbøret i Table 5 Simulering av de tre største nedbør i Table 6 Simulering av de tre største nedbør i Table 7 Simulering av det største nedbøret i Table 8 Simulering av det største nedbøret i Table 9 Simulering av de tre største nedbør i Table 10 Simulering av de tre største nedbør i Table 11 Simulering av det største nedbøret i Table 12 Simulering av det største nedbøret i Table 13 Simulering av de tre største nedbør i Table 14 Simulering av de tre største nedbør i Table 15 Simulering av det største nedbøret i frakobling av takvann i 5 Table 16 Simulering av det største nedbøret i frakobling av takvann i 5 Table 17 Simulering av de tre største nedbør i frakobling av takvann i 5 Table 18 Simulering av de tre største nedbør i frakobling av takvann i 5 Table 19 Samlet antall kjelleroversvømmelser 2014 på Sandaker, før og etter takvannsfrakobling Table 20 Data fra avløpsmodellen etter | overflateareal for Sandaker-avløpsfelt i 26 sammenlagt areal for de 5 catchments som Meinichs gate, Nordlandsgata og Birch 34 2010 med dagens avløpssituasjon 41 2011 med dagens avløpssituasjon 41 2012 med dagens avløpssituasjon.................... 42 2013 med dagens avløpssituasjon.................... 42 2010 etter frakobling av takvann....................... 43 2011 etter frakobling av takvann....................... 43 2012 etter frakobling av takvann 44 2013 etter frakobling av takvann 44 2010 med et klimapåslag på 50%.................... 45 2011 med et klimapåslag på 50%.................... 46 2012 med et klimapåslag på 50% 46 2013 med et klimapåslag på 50% 47 2010 med et klimapåslag på 50% etter 48 2011 med et klimapåslag på 50% etter 48 2012 med et klimapåslag på 50% etter 49 2013 med et klimapåslag på 50% etter 49 i avløpsmodellen for femårsperioden 2010 – i 5 av 43 catchments med og uten 50 årssimuleringer med nedbørsdata fra 2010 til og med |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014..........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Table 21 Total mengde tilstrømming til overløp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | og total mengde utslipp fra overløpskum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AK40 i perioden 2010 – 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Table 22 Data fra avløpsmodellen etter årssimuleringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | med nedbørsdata fra 2010 til og med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2014, etter frakobling av takvann i fem av 43 avløpsfelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i modellen....................................... 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Table 23 Total mengde tilstrømming til overløp,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | og total mengde utslipp fra overløp til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Akerselva i perioden 2010 – 2014, etter frakobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | av takvann i fem av 43 catchments. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Table 24 Samlet overløpsutslipp for de fem år                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | før og etter frakobling av takvann, samt total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| reduksjon i volum og i prosent av utslippet med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dagens avløpssituasjon................................ 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Table 25 Data fra simulering av 30årsregn............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Table 26 Data fra simulering av 30årsregn etter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | frakobling av takvann i fem felt, av totalt 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| felt.............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Table 27 Data fra simulering av 30årsregn med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | klimafaktor................................................... 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Table 28 Data fra simulering av 30årsregn med                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | klimafaktor etter frakobling av takvann i fem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| felt, av totalt 43 felt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Table 29 Reduksjon av kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | og overløpsutslipp til Akerselva for et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30årsregn etter frakobling av takvann i 5 av 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | catchments. 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Table 30 Oversikt over oversvømmelser i kjellere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i AK40s nedbørsfelt (Ann-Kristin Devik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015).........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **Forkortelser**

AF230 – Avløpfelles-ledning med dimensjon, her 230mm. FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold. FMA – Funksjon målegruppe avløp i Vann- og avløpsetaten. GIS – Geografisk informasjonssystem. IVF – Intensitet Varighet Frekvens. LOD – Lokal overvannsdisponering. NGU – Norges geologiske undersøkelse. PE – Personenheter. RDI – Rainfall dependent inflow. RegClim – Regional Climate Development Under Global Warming. VAV – Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune. VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap.

# Innledning

Temaet for denne oppgaven er overvannsanalyse av regndata for et område i Oslo. Det globale klimaet er i endring, også i Norge, og dette påvirker mengden og intensiteten til nedbøren som kommer i fremtiden. Analyser på avløps- og overvann er derfor nødvendig for å gjøre prosessen med å fornye ledningsnett i norske avløpssystem så god som mulig. Analyser er gjort for å kunne si noe om hvor på nettet belastningen er størst, i tillegg til hvor stor belastningen er av avløpsvann som påføres Akerselva ved store regnintensiteter. Klimaendringene vil øke både hyppigheten og størrelsen på flommer i Norge, noe som vil ha en stor betydning for ledningsnett i norske avløpssystemer. Oppgavens analyser tar utgangspunkt i å finne ut hva som skjer i avløps- og overvannsnettet på Sandaker, under forskjellige regnintensiteter og nedbørsmengder.

En viktig grunn til å se nærmere på hva som skjer med ledningsnettet ved større regn, er å finne områder i feltet som er utsatte for kjelleroversvømmelser, som man dermed kan forhindre. Ved bruk av modelleringsprogrammer for overvann- og avløpsvann kan regn simuleres og vise hvilke områder i nettet som er utsatte for oppstuvninger. De ansvarlige kan dermed tryggere vite hvor tiltak bør gjøres på nettet.

En annen grunn til å analysere ledningsnettet er å se på mengden vann fra avløpsfeltet som går i overløp og renner ut i Akerselva for dagens og fremtidige nedbør.

I denne oppgaven er det sett på disse to problemene, kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp, i avløpsfeltet på Sandaker. Simuleringer av ledningsnettet er gjort med nedbørsdatasett for hele årssimuleringer, samt for de største enkeltnedbør. Bjørn Christoffersen fra Vann- og avløpsetaten (VAV) m.fl. har laget en fullstendig overvannsmodell over nedbørsfeltet på Sandaker i Oslo kommune i dataprogrammet ROSIE. VAV har valgt ut beregningsparametere og justert de etter vannføringsmålinger. Modellen vil derfor være et verktøy for å estimere fremtidige vannføringer og overløpsmengder ved forskjellige regn.

Hensikten med modellen er at VAV skal kunne tilegne seg mer kunnskap om konsekvensene ved større regnintensiteter, og at de dermed kan opprette tiltak som demper eller forhindrer negative konsekvenser.

Oppgaven består av en innledende generell del og en spesifikk del, og avsluttes med en diskusjon av resultatene som er funnet. Den generelle delen inneholder teori om klimaendringer og avløpssystem, i tillegg til forklaringer av dataprogrammene som er brukt i analysen. Den spesifikke delen forklarer området som er analysert, og arbeidet som er gjort.

# Generell del

# Nedbør

Kjennskap til nedbøren er den viktigste faktoren for å kunne beregne avrenning, og framtidig prognosering av avrenning og tilsig. Derfor er tilgang til gode og pålitelige nedbørsdata med relevant tidsoppløsning av stor betydning. Gode kunnskaper om de hydroklimatologiske forholdene i Norge er en forutsetning for et godt resultat i beregnings- og analysearbeid (Thorolfsson 2014b).

Nedbørsmengde oppgis vanligvis i antall mm nedbørhøyde i løpet av et tidsrom (år, måned, døgn, timer, minutter, sekunder).

 Intensitet er nedbørsmengde som har falt i løpet av et bestemt tidsrom. Ofte brukes mm/time, mm/min, l/s\*ha. Varighet er hvor lang tid det faller nedbør med en bestemt intensitet. Frekvens sier hvor ofte nedbør med en bestemt intensitet og varighet forekommer i en viss tidsperiode.

Det faller mye nedbør i Norge - 1450mm/år i gjennomsnitt for hele landet, mens midlere nedbør for hele kloden er 670 mm/år. Nedbøren varierer mye fra sør til nord, og fra kyst til innland. Den årlige nedbørmengden er for eksempel i Bergen ca. 2250 mm/år, mens den i Oslo er 740 mm/år (Thorolfsson 2014b).

Nedbørens intensitet kan også være adskillig kraftigere i innlandet enn ved kysten. Om vinteren er forholdene også forskjellige fra kyststrøk til innlandsstrøk, med mer snø i innlandet. Overvannsavrenningen er et resultat av all slags type nedbør.

Korte regnbyger på mindre enn 10 minutters varighet, kan ha svært høy intensitet. Intensiteten er nært knyttet til varigheten av nedbøren. Frekvens, også kalt returperiode, er gitt ved gjentaksintervallet i år - hvor mange år som i gjennomsnitt går mellom hver gang regnbyger av en bestemt varighet overskrider en bestemt intensitets-grense i l/s\*ha.

I Norge har man erfart at alle nedbørtyper kan gi høy nedbørsintensitet. Det skjedde i Trondheim om kvelden 13. august 2007. Da nedbøren traff Trondheim, ble det målt 550 l/s\*ha i ett minutt, det meste som noen gang har blitt registrert i Trondheim. Denne bygen som varte i en halv time, forårsaket store flom- og oversvømmelsesskader på eiendommer og infrastruktur over hele byen.

# Nedbørsmåling

Nedbørsmengde bestemmes ved hjelp av nedbørsmålere som samler opp regn og snø. Nedbør angis i millimeter vannsøyle (nedbørshøyde), som er tykkelsen på det vannlaget som dekker en horisontal flate, medregnet at frossen nedbør var smeltet og at nedbøren ikke rant bort eller fordampet.

En nedbørsmåler er vanligvis utformet som en sylindrisk beholder med en trakt som samler nedbøren og beskytter mot fordampning. Nedbørsmengden bestemmes ved at man heller vannet i måleglass. På norske stasjoner benyttes målere med oppsamlingstverrsnitt 200 eller 225 cm2. De plasseres ca. 1,5 m over bakken slik at overflaten blir vannrett. Selvregistrerende nedbørsmålere, pluviografer, registrerer nedbørsmengden fortløpende ned til ett minutts oppløsning. En vanlig nyttet teknikk er basert på å registrere vekten av den nedbør som faller. Nedtegning av vannspeilets høyde i en spesialkonstruert nedbørmåler blir også brukt (Harstveit 2009). Selvlensende nedbørsmålere har gjerne en vannoppsamler med et volum tilsvarende en bestemt nedbørsmengde, for eksempel 1 eller 2 mm. Oppsamleren vipper ned og tømmes hver gang den blir full, og et telleverk brukes til å registrere nedbørsmengden som faller per minutt.

# Klimaendringer

Klimaendringer er naturlige variasjoner av jordas globale eller regionale klima over tidsperioder på flere tusen år. En klimaendring innebærer at «gjennomsnittsværet» over tid endrer karakter, for eksempel mer eller mindre nedbør, lavere eller høyere temperatur, mer eller mindre vind. Jordas klima har endret seg merkbart siden målingene startet i 1860, og tiåret 2000-2009 var varmere enn nittiårene, som igjen var varmere enn åttiårene. Målinger viser at middeltemperaturen globalt har økt med ca. 0,74 grader Celsius siden målingene startet (IPCC 2013). De 10 siste årene er blant de 13 varmeste årene. Resultatet kan bli at vi får ekstremvær som flom, hetebølger og tørke oftere og med høyere intensitet. Lavereliggende landområder kan forsvinne under vann når havnivået stiger. I andre områder vil ørkenen spre seg. Naturområder og jordbruket endres, og arter kan utryddes.

# Ekstreme nedbørstilfeller

2. juli 2011 falt det ca 155 mm på 2 timer og 20 min i København sentrum, og 9. august året etter falt det 70 mm på 40 min i Nedre Eiker (Oddvar Lindholm 2013). Totalmengden ble større. Den 31. august 2014 fikk København en ny trøkk med 104 mm/3 timer, hvorav 60 mm/ 1time. Nedbøren i disse tilfellene kan ha så sjeldne gjentaksintervall som 1000 år, likevel ser de ut til å opptre stadig hyppigere. Alle de store nedbørene vi opplever i senere tid demonstrerer et poeng: Monsterregnet har kommet (Braskerud 2014). Skader kan imidlertid opptre ved styrtregn med adskillig lavere intensitet og gjentaksintervall. Lars Buhler (2013) kalibrerte en SWMM modell mot observasjoner fra NVEs urbanhydrologiske stasjon på Rustadskogen på Ås (Oddvar Lindholm 2013). Skader på bygninger startet allerede ved nedbør med gjentaksintervall på 10 år: 6 % av husene ville få vannskader. 20-, 50- og 100 års regnet ville gi henholdsvis 12, 19 og 24 % av bygningene skader, mens Københavnregnet i 2011 ville gitt 54 % av husene vannskader hvis ingenting ble gjort.

For Norge antyder klimapanelets scenarier (RegClim 2002) økt temperatur, og avhengig av landsdel vil den årlige gjennomsnittstemperaturen stige med mellom 2,5 grader Celsius og 3,5 grader Celsius, mest i innlandet og i nordlige landsdeler, mens vintrene vil bli mildere. Nedbørmengden vil øke med mellom 5 og 20 prosent avhengig av landsdel, med størst økning langs kysten i sørvest og helt i nord. Det kan med andre ord forventes et hyppigere ekstremvær. Havstigning er en annen effekt av klimaendringen. Det er prognosert at havnivået i Norge vil stige med mellom 22cm og 77cm frem mot 2100 (Kristian Vasskog 2009) og tilsvarende i andre kystbyer i Norge.

# Vann og avløpshåndtering

Vann er menneskets viktigste næringsmiddel. Hver dag bruker norske husholdninger ca. 200 liter vann per person. Rundt 10 liter går til drikke og matlaging, mens det øvrige går til andre formål, som renhold, hygiene, klesvask, toalettspyling m.m. Vannforsyningen dekker også behovene til andre enn husholdningene, som industribedrifter, brannvesen, arbeidsplasser, skoler, barnehager og helseinstitusjoner.

Avløpsvann er vann som er brukt i husholdninger, næringsliv og annen virksomhet, og som må borttransporteres og renses forsvarlig før utslipp til naturen igjen (Thorolfsson 2014b). Kravene til rensing er hjemlet i forurensningsforskriften og varierer avhengig av blant annet størrelsen på utslippet og tilstanden i vann og vassdrag hvor avløpsvannet slippes ut.

Overvann er en betegnelse på vann i et bebygd område som stammer fra nedbør eller vassdrag. Behandling av overvann er nødvendig for å beskytte infrastruktur i urbane områder. Konvensjonell behandling av overvann er å benytte et felles ledningssystem for overvann og avløpsvann.

I dag blir flere og flere fellessystemer byttet ut til separatsystemer. I et separatsystem føres avløpsvann og overvann i ledninger hver for seg. Formålet med å separere disse to er å unngå oppstuvinger i avløpsnettet, og forhindre forurensing av infrastruktur og resipienter som følge av kraftige nedbør.

# Overløp

Overløpets oppgave er å hindre overbelastning av nedstrøms ledningsnett og avløpsrenseanlegg under regn og snøsmelting. Overløp er særlig aktuelt der fellessystem kobles til en avskjærende ledning for avlastning i regn- og/eller smelteperioder (Thorolfsson 2014a).

Overløp benyttes også på separatsystem, spesielt i tilknytning til renseanlegg for å avlaste deler av anlegget for svært høye belastninger, for eksempel belastninger større enn maksimalt dimensjonerende vannmengde for renseanlegget.

Overløp blir også brukt som sikkerhetsanordninger ved driftsuhell, for eksempel ved pumpestopp, blokkering i ledninger etc. og for å unngå overbelastninger. Ikke-planlagte overløp forekommer også, særlig i felleskummer for både spillvann og overvann. Det dreier seg da om følgende typer overløp:

 Regnvannsoverløp: Overløp benyttet for avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Nødoverløp: Overløp som skal hindre oversvømmelser under helt spesielle forhold. Nødutløp er utløp som ikke skal brukes, men som er plassert i et anlegg, basseng eller ledning av sikkerhetsmessige grunner (Thorolfsson 2014a).

Avløpsvann som går i overløp er avløpsvann fortynnet med overvann, og kan følgelig være betydelig forurenset og representere en svært vesentlig del av belastningen i en resipient. Er renseanlegg installert på grunn av en følsom resipient, vil forurensningen fra overløp kunne overstige forurensningen som det rensede vannet representerer, selv om overløp kun er i funksjon i deler av året. Nettopp derfor er overløp særdeles viktige elementer i avløpssystemet. De må derfor utformes og dimensjoneres slik at mest mulig av forurensninger blir fraktet til renseanlegg og ikke avlastet ut i en lokal resipient (Thorolfsson 2014a).

Total innkommende vannføring til et overløp vises med denne formelen (Thorolfsson 2014a):

Q<sup>T</sup> = Q<sup>s</sup> + Q<sup>o</sup> + Qinf , hvor:

Q<sup>T</sup> = Total innkommende vannføring

Q<sup>s</sup> = Spillvannsføring

Q<sup>o</sup> = Overvannsføring

Qinf = Infiltrasjonsvannføring

# Kommunale avløpsledninger

I Norge kobler husholdninger seg på det kommunale avløpsnettet med stikkledninger. Dette påkostes av huseier, og er privat eiendom for hver husstand. Gjennom forskriftene om krav til byggverk (Plan- og bygningsloven 1997) er abonnenter pliktet til å følge betingelser for tilknytning til det kommunale nettet. For Oslo Kommune gjelder følgende krav til påkobling av stikkledning til kommunal avløpsledning:

 For å hindre oversvømmelse fra kommunens ledning for avløpsvann, skal vannstand i lavest beliggende avløpsåpning (vannlås, sluk el.) ligge minst 900 millimeter høyere enn innvendig topp på kommunens avløpsledning i stikkledningens forgreningspunkt (Oslo Kommune 2006).

Dette fører til at et hvert avløpsnett kan tåle en ytterligere oppstuving enn sin dimensjonerende kapasitet, på opptil 90 cm over topp rør, uten at det skal føre til kjelleroversvømmelser i husstander.

# Framtidens overvannsanlegg

Prognoser for klimautviklingen i Norge tyder på at antall dager med ekstrem nedbør vil øke med inntil 70 % frem mot 2100 (Norges forskningsråd 2009). Dette betyr at skybrudd som forventes å ha et gjentaksintervall på 20 år, nå vil oppstå med gjentaksintervall på 5 år (IPCC 2013). For å behandle overvann på en god måte må tiltakene være tilpasset til de lokale behov og forhold. Overvannsanlegg må ha så bærekraftige løsninger som mulig, og tilføre omgivelsene høy vannkvalitet. For å oppnå disse resultatene best mulig under pågående klimaendringer trengs det en fremgangsmåte som sikrer gode resultater. Norsk Vann har utviklet en eksempelstrategi for tiltak mot klimaendringer basert på fem hovedpunkter (Oddvar Lindholm et al. 2008):

 Målinger og innsamling av informasjon Dokumentasjon av nåsituasjonen Analyser av klimaendringenes virkning Tiltak for kompensasjon av fremtidige økninger i forurensningsutslipp og flomskader Planer hvor hensyn til klimaendringer bør tas.

# LOD

Lokal overvannsdisponering, LOD, er en metode hvor vannet i større grad håndteres lokalt. Ved å bruke tomten og nærområdet på en god måte kan hele eller deler av nedbøren holdes tilbake. Tiltak må imidlertid dimensjoneres slik at utfordringene kan møtes på en god måte.

Det har også vist seg at det overvannet som kommer fra sterkt trafikkerte områder og belastede sentrale bystrøk, kan inneholde en del miljøgifter og andre forurensninger man ikke ønsker å sende direkte ut i følsomme vannforekomster (Oddvar Lindholm et al. 2008). For Akerselva som renner gjennom Hovedstaden er det foretatt en kartlegging av miljøgifter. Kartleggingen viste et forhøyet nivå av både kvikksølv og oppløst brommerte flammehemmere . Det er ønskelig at denne delen av vannet behandles før det når en resipient. Det bør derfor forsøkes å sende alt dette vannet i avløpsledning til egnede renseanlegg.

Som nevnt i [Klimaendringer](#page-17-0) faller allerede i dag store nedbørmengder over Norden. Det er behov for en strategi for håndtering av styrtregn generelt og monsterregn spesielt.

*3-leddstrategien* søker å håndtere en del av vannet på stedet (Lindholm m.fl. 2008):

- 1. Fang opp og infiltrer mindre nedbørmengder.
- 2. Forsink og fordrøy større nedbørmengder
- 3. Sikre trygge flomveier for store nedbørmengder.

*Figure 1 Treleddstrategien for nedbørshåndtering. Tallene er eksempler, og må tilpasses lokalt. Kilde: (Oddvar Lindholm et al. 2008)*

Hvilke nedbørmengder og intensiteter det enkelte ledd i strategien skal håndtere vurderes lokalt. LOD er tiltak som skal holde vannet tilbake i nedbørfeltet lengst mulig og lede vannet på overflata, slik at avløpsledingene ikke overbelastes. Det finnes mange alternativ:

 vegetasjonsdekkede grønne tak med fordrøyningskapasitet (Braskerud 2014). frakoble takrenner fra avløpsrør (Braskerud & Skallebakke 2013). bruk av permeable overflater for infiltrering. tilrettelegge for oversvømmelse av tørt land, eller lage dammer eller magasin med kapasitet til å fordrøye vann. anlegge flomveier med avrenning over gress, eller på asfalt

# Takvann

Flere LOD-tiltak fanger opp og fordrøyer overvann fra tette flater. En strategi er å benytte takvannet direkte i grønne tak. Grønne tak fungerer ved at vann fordrøyes i et grøntanlegg montert på taket. Dette vil øke tilrenningen til det kommunale nettet, og dempe store regnintensiteter. Forskning har vist at grønne tak har kapasitet til å holde tilbake 6mm nedbør fra det kommunale nettet.

Takvann kan også benyttes indirekte ved å koble takrenner helt av det kommunale nettet. Vannet ledes så til et LOD-anlegg til infiltrasjon i grunnen. Forskning beskriver dette tiltaket som et godt alternativ, og peker på flere fordeler ved frakobling av takvann for et lite nedbørsfelt (Braskerud & Skallebakke 2013). Vannmengden reduseres og intensiteten på avrenningen til avløpsnettet dempes. Forurensinger fra fellesledinger som går i overløp reduseres. Energiforbruket til pumping av avløpsvann til renseanlegget reduseres, og rensegraden på renseanlegg øker når renseanlegget får konsentrert avløpsvann. Metoden er enkel og rimelig, og huseier kan ofte gjennomføre tiltaket selv. Det kan brukes som «vannelement» i hagen, og redusere behovet for vanning.

# Dataprogram brukt i forbindelse med bygging av avløpsmodeller

Modeller over avløpssystemer er hensiktsmessig for å kunne forutsi hvordan et avløpsfelt reagerer på et fremtidig klima. Under presenteres dataprogrammer som benyttes til bygging og simulering av avløpssystemer i Norge i dag.

# Gemini VA

Gemini VA er et fagsystem for forvaltning og dokumentasjon av vann- og avløpsnettet. Fagsystemet inneholder standard GIS-funksjonalitet for presentasjon og analyse av VA-faginformasjon og leser kart og andre datakilder fra ulike formater uten konvertering (Drammensregionen IKT 2011). Teknologien gjør det enkelt å kommunisere med andre systemer og aktivt bruke informasjonen som mottas. For Oslo Kommune har systemet utviklet seg til å bli et FDV-verktøy, og har funksjoner for planlegging og oppfølging av planer, i tillegg til at den enkelt lagrer geografisk informasjon om vann- og avløpsnettet.

# MOUSE

MOUSE er et dataprogram som modellerer avløpssystemer, og er en forkortelse for Modeling of Urban Sewers. Dataprogrammet modellerer nedbørsavrenning og grunnvannsinfiltrasjonen for en overflate, i tillegg til vannføringen i overvannsrør og avløpsrør for et ledningsnettverk i et urbant område. DHI Water, Environment and Wealth har utviklet og bearbeidet programmet siden 1986, og MOUSE har fått flere tilleggsfunksjoner og moduler. Noen av tilleggsfunksjonene til MOUSEs anvendelse i GISbasert programvare innebærer moduler som ROSIE (Haga 2011) og MIKE URBAN (MIKE powered by DHI 2014).

# ArcMap 10.1

Den internasjonale leverandøren av geografiske informasjonssystem, Esri, sin GISprogramvare er et såkalt geografisk informasjonssystem som brukes til jobbing med kart og geografiske data. ArcMap 10.1 er hovedkomponenten i Esris ArcGIS-program, og brukes mest til å lagre, og analysere bygnings og infrastruktur-data for et geografisk område. ArcMap fungerer på den måten at informasjon legges inn i ulike kartlag, og plasseres på kartområdet.

*Figure 2 Skjermbilde av arbeid i ArcMap 10.1(VAV 2015)*

## ROSIE

Rosim AS utvikler GIS-applikasjoner innen vann og miljø. Produktene utvikles som tilleggsapplikasjoner til Esris standardprodukter som ArcGIS. For vann- og avløpsmodellering tilbyr Rosim programpakken ROSIE, som består av ROSIE Mouse for avløp/overvann og ROSIE Epanet for vannforsyning. ROSIEpakkene er såkalte ArcGIS extensions, det vil si at brukeren arbeider i ArcGIS-programmet, og benytter seg av tilleggsfunksjonene fra programpakken ROSIE. ROSIE gir brukeren tilgang til et omfattende sett med tilleggsfunksjoner spesielt utviklet for å forenkle prosessen med modelloppbygging, beregning, resultatpresentasjon og vedlikehold av vann- og avløpsnettet. Rosim AS arbeider for at de skal ha et tilnærmet komplett brukergrensesnitt for de hydrauliske motorene MOUSE og EPANET (Rosim AS 2014a).

*Figure 3 Skjermbilde fra arbeid med modulen Rosie i ArcMap 10.1(Rosim AS 2014b)*

# Mike View

Mike View er et dataprogram med formål å vise resultatene som blir modellert i Mike Urbanmmodulen i ArcMap. Dataprogrammet fungerer som et fremvisningsverktøy, hvor man enkelt kan hente resultater fra forskjellige modeller fra ArcMap, mens man slipper å åpne selve modellfilene, som ofte er store og tunge datafiler.

En annen fordel ved å bruke Mike View er at det lar seg gjøre å kombinere resultater med andre resultater, og dermed ha mulighet til å danne grafer som viser både resultater fra flere år samtidig i samme graf, eller vise resultater samtidig med nedbørsdata som jeg har valgt å gjøre. [Figure](#page-71-1) 47, [Figure](#page-72-1) 48, [Figure](#page-73-1) 49, [Figure](#page-74-1) 50 og [Figure](#page-75-1) 51 på side [71](#page-71-1) - [75](#page-75-1) er alle generert ved bruk av Mike View.

# Spesifikk del

Målet med oppgaven er å benytte en del av Oslo Kommunes avløpsmodell til å undersøke for potensielle kjelleroversvømmelser og forurensende utslipp av avløpsvann til vassdrag. En modell over Sandaker, et bolig- og forretningsstrøk i Bydel Sagene i Oslo, ble valgt som forsøksområde. Delvis fordi det finnes gode nedbørsdata for dette området, og delvis fordi Vann- og avløpsetaten har gode erfaringer fra modellen over dette området. Sandaker består både av leiligheter og næringsliv. Kulturliv, butikker, et kjøpesenter og andre sentrumsfunksjoner ligger i all hovedsak i Sandakerveien og i Grefsenveien, som strekker seg mellom Torshov og Storo [\(Figure](#page-24-2) 4). Strøket grenser mot Storo og Nydalen i nord og øst, Bjølsen i vest og Torshov i sør. I 1878 ble Sandaker innlemmet i Oslo by. Sandaker bestod tidligere av et jorde, men siden 1920 har Oslo Kommune bygget flere lavblokker i området.

# Avløpssystemet på Sandaker

I Norges hovedstad blir avløpsvann fra næringsbygg og husholdninger i sentrumsområdet og det østlige delen av Oslo sendt på ledningsnettet med selvfall til renseanlegget på Bekkelaget. Ledningsnett nord for Ringvei 2 og i vestlige deler av Oslo sender avløpsvannet fra disse områdene til tunnelsystemer som fører vannet til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS).

I hele Sandaker er det helning ned mot Akerselva og Oslo sentrum i retning sør/sørvest.

Avløpssystemet på Sandaker er et fellessystem som er delvis separert.

Avløpsfeltet i forsøksområdet befinner seg i et tettbebygd område med flere tette flater. Sandaker vil klassifiseres som et byområde og forretningsstrøk, med et skadepotensiale likt andre sentrumsnære områder i hovedstaden. I følge Norsk Vann klimatilpasningsveileder (Oddvar Lindholm et al. 2008) anbefales separat- og fellessystem for denne typen område å minimum vere dimensjonert for oversvømmelser med et gjentaksintervall på 30 år. Avløpssystemet på Sandaker bør altså dimensjoneres til å tåle en oversvømmelse som er forårsaket av et 30årsregn. Med oversvømmelse menes her en oppstuving på mer enn 900 mm over topp rør, som er høydekravet til laveste avløpsåpning ved tilknytning til det kommunale nettet i Oslo Kommune (2006) (Se side [19\)](#page-19-0).

*Figure 4 Gatenavn på Sandaker, med Sandakerveien og Grefsenveien som hovedvei opp mot Storokrysset øverst til høyre i bildet. Overløpskum AK40 er markert med rød firkant ved Akerselva (Google Maps 2015).*

### Vassdraget Akerselva

Kapasiteten i Oslos avløpssystem er ikke stor nok for dagens nedbør, og fører til kjelleroversvømmelser i tillegg til miljøskadelige utslipp til vassdrag og fjord. VAV overvåker både den biologiske, kjemiske og mikrobiologiske vannkvaliteten i alle hovedvassdrag. Resultatene fra Vann- og avløpsetatens Fagrapport 2014: Avløp & vannmiljø (2015a) viser at flere vassdrag til dels er sterkt påvirket av utslipp fra avløpsnettet. Fra 22 overløpskummer med utløp til Akerselva ble det i 2014 registrert 226 overløpshendelser, med en sammenhengende varighet på mer enn 130 000 minutter (Oslo Kommune 2015a).

# Overløpskum AK40

Nedbør på Sandaker som faller på impermeable flater havner via takrenner og kantsteiner i sluk tilknyttet det lokale avløpsnettet. Herfra føres spillvann og overvann fra hele området inn i 1800 mm oppsamlingsledning nederst i feltet. Oppsamlingsledningen tar med seg alt avløpsvannet fra Sandakerfeltet ned til èn overløpskum som ligger med 10 meters avstand til elvekanten av Akerselva. Overløpskummen som ligger her har i VAV sitt register idnummeret 184109, og navnet AK40 (Se vedlagt Figure 44 Kumkort over [overløpskum](#page-68-1) [AK40\)](#page-68-1).

*Figure 5 Fotografi av overløpskummen AK40 (Kihle 2013)*

Overstiges det akkumulerende avløpsvannet overløpskanten [\(Figure](#page-25-2) 5) under et regn, føres dette vannet ut i overløp. Et slikt overløp blir kalt regnvannsoverløp, fordi kummen er dimensjonert slik at vannet kun skal overstige overløpskanten og gå i overløp under kraftig regn. Overløpskummen i sørenden av Sandakers avløpfelt er av denne typen overløp.

Ut av overløpskummen, nedstrøms Sandaker, blir vann ført inn i en 530mm Avløp-fellesledning. Utløpsledningen har en mindre dimensjon enn innløpsledningen, og ved nedbør med høy nedbørsintensitet vil vannmengdene i overløpskummen akkumuleres i overløpskummen. Utløpsledningen fører avløpsvann videre nedover mot nedre del av Akerselva og Bækkelaget renseanlegg, og et regnoverløp ut til Akerselva.

Vann og avløpsetaten i Oslo Kommune har tidligere hatt som mål at regnvannsoverløp kun skal tre i kraft hvert 3. år eller sjeldnere (Oslo Kommune 2014). VAVs nye Hovedplan Avløp & Vannmiljø (2014) forklarer at VAV ikke lenger er entydig på hvor mye vann fra overløp som skal tillates å slippes på ledningsnettet. Målet om overløputslipp maksimalt hvert 3. år er ambisiøst. Det er derfor valgt å differensiere på kravene mellom vassdragene i Oslo. I følge Bjørn Christoffersen (2015), er det likevel stor sannsynlighet for at Oslo Kommune vil velge det strengeste kriteriet for øvre del av Akerselva, fordi et utslipp til dette vassdraget er viktig å få redusert så mye som mulig.

# Areal

Overflatearealet som tilhører avløpssystemet er på 390 000 m<sup>2</sup> i modellen [\(Table](#page-26-3) 1), sammensatt av 60% permeabelt areal, 28% takareal og 12% asfaltert areal [\(Figure](#page-26-2) 6).

*Table 1 Tak-, vei- og infiltrerbart areal, og totalt overflateareal for Sandaker-avløpsfelt i modellen*

*Figure 6 Arealfordeling på Sandaker. Overflatearealet av Sandakers avløpsfelt består av 40% tette flater, og 60% infiltrerbare flater.*

# Vannforbruk på Sandaker

4553 personer har bosted og vann- og avløpstilknytning til avløpsfeltet på Sandaker (Jørgensen 2015). Det antas at det produseres 150 liter spillvann pr person pr døgn. I tillegg antas det at en produksjon fra næringsbygg og offentlige bygg på Sandaker, tilsvarende 50 liter pr person pr døgn slippes ut på avløpsnettet. Dette betyr at det i løpet av et døgn strømmer 911 m<sup>3</sup> spillvann gjennom avløpsfeltet på Sandaker, og forbi overløpskum AK40.

| Totalt takareal            | 10,914  | ha | 109140  | m 2 |
|----------------------------|---------|----|---------|-----|
| Totalt veiareal            | 4,701   | ha | 47010   | m 2 |
| Totalt infiltrerbart areal | 23,389  | ha | 233890  | m 2 |
| Totalt areal Sandaker      | 39,0040 | ha | 390 040 | m 2 |

*Figure 7 Kart over infiltrasjonsevnen på Sandaker, Oslo. Feltet består av elveavsetninger og tykk marin havavsetning. Dette er avsetninger som er godt egnet til infiltrasjon (NGU 2015).*

# Grunnforhold

På Sandaker består grunnen av elveavsetninger og tykk marin havavsetning. I områder med hav- og elveavsetninger er tømmerflåter normalt ikke brukt i bygningsfundamenter. Misforming av terrenget på grunn av et synkende grunnvannsnivå kan likevel oppstå. Det er viktig å bevare grunnvannsspeilet så godt som mulig for å forhindre skader i terrenget.

Ved å bruke LOD vil man minske faren for misforminger i grunnen (Christoffersen 2015). På grunn av faren ved et synkende grunnvannsspeil, jobber VAV mot at man ikke skal koble vann på nettet men heller bruke LOD-tiltak. Ved unntak av spesielle tilfeller i grunnen skal det forsøkes å infiltrere overvannet, og om infiltrasjon ikke viser seg mulig vil fordrøyningsalternativer foreslås.

*Figure 8 Tegnforklaring til [Figure](#page-27-1) 7*

### Grunnvann

I norske byer med høy bygningstetthet er det et problem at grunnvannsspeilet synker. Når grunnvannsnivået blir lavere medfører det at den øverste delen av jorda tørkes for grunnvann og synker noe sammen. Ifølge Norges Geologiske Undersøkelse, NGU, finnes det flere områder med leireavsetninger som øverste jordlag i Norge. I eldre byer, som Oslo, var det tidligere normalt å benytte tømmerflåter som fundament der bygninger skulle bygges på leiravsetninger. Tømmerstokker ble lagt over leiren for å gjøre fundamentet jevnt. I leiren er tømmeret isolert for oksygen, og den blir derfor bevart uten at treverket begynner å råtne. Dersom grunnvannsspeilet synker, vil vannet rundt tømmerflåten forsvinne. Tømmerflåten vil da tørke, og den vil også råtne i kontakt med luft (Braskerud 2015). Dette skaper store misforminger i terrenget. Dette forårsaker ytterligere skade på bygninger, enn der hvor tømmerflåter ikke er benyttet i fundamentet.

# Nedbørsmåleren på Disen, Oslo

Nedbørsstasjonen på Disen ble montert i juni 1998, og har stått på samme sted siden den tid (Øyen 2015). Nedbørsmålinger på Disen foregår ved at en pluviograf måler mengden nedbør i Disenområdet. Pluviografen, en selvlensende vippepluviograf av typen Lambrecht, er montert på et tak på Disen. VAV benytter en vippepluviograf med en beholder på 4cm<sup>3</sup> . Dette tilsvarer et nedbør på 0,2 mm, og måleren teller antall ganger denne fylles i løpet av et minutt. Dataene sendes elektronisk til websiden regnbyge, hvor dataene kvalitetssikres automatisk med en algoritme og lagres (Martinsen 2015). Se vedlagt [Figure](#page-69-1) 45 på side [69](#page-69-1) for informasjon om nedbørsmåleren. Måleren ligger en kilometer nordøst for overløpet på Sandaker og har målt nedbøren kontinuerlig siden 2009. Den er gjerdet inn, og står bra plassert i forhold til omgivelsene. Data brukt er kvalitetssikret. Nedbørsdataene blir automatisk overført hver fjerde time til Meteorologisk Institutt over internett. Her blir det behandlet med en formel, som kvalitetssikrer data, før de blir lagret i en nedbørsdatabase på internettaddressen [Regnbyge.no](http://regnbyge.no/) (Martinsen 2015). Likevel er det en fare for feilmålinger. Dette kan forårsakes av fremmedlegemer i beholderen. Det kan også vokse opp trær rundt beholderen. Disse kan skape hindringer. Høye hindringer nær pluviografen kan fange opp nedbør som skulle ha havnet i beholderen.

# Programmets omregning av benevning

Fra Disen sendes nedbørsdata direkte inn til websiden Regnbyge.no. Denne websiden omgjør mm/min til mikrometer per sekund som benevning, fordi dette er benevningen som kreves av MOUSE. Man må bruke mikrometer per sekund som benevning når man kjører regn i ROSIE eller Mike Urban. I Mike View blir dette automatisk omregnet til mm/h.

25 mikrometer pr sekund klokken 07:51:00 den 31.05.2011 blir altså ved omregning til mm/h multiplisert med (60\*60)/1000 = 3,6 og vises som 90 mm/h i Mike View´s grafiske resultatfunksjon. Denne benevningen gir grunn til å anta at nedbørshøyden i grafen er et tall på nedbørsmengden i løpet av denne timen, mens de egentlig har en oppløsning på minuttsnivå. Det faller altså ikke 90mm i løpet av en hel klokketime på morgenen den 31.05.2011 (Se [Figure](#page-29-1) 9). Regnet har en intensitet på 90mm pr. time i akkurat det minuttet hvor det regner kraftigst.

*Figure 9 – Kurve med intensitet med overløpsutslipp pr. tid.*

## Den rasjonelle formel

For å si noe om nedbøren som faller blir det i beregninger for fremtidige nedbør benyttet en klimafaktor, som legges på dagens nedbørsdata. Den rasjonelle metoden er en enkel formel for å beregne dimensjonerende overvannsføring. Metoden er avhengig av faktorer som avrenningskoeffisient, nedbørintensitet og nedslagsfeltets areal, og klimafaktor.

I VAV blir det benyttet en faktor på 50 % når klimaendringer tas hensyn til ved dimensjonering av nytt ledningsnett. I ROSIE, blir klimafaktoren tatt hensyn til ved å øke den generelle avrenningskoeffisienten i modellen med 50 %, fra 0,9 til 1,35. Normalt vil et klimapåslag direkte på nedbørsdataene utregnes, for så å simulere området på nytt med disse. I ROSIE-utvidelsen er det mulig å manuelt taste inn avrenningskoeffisienten som brukes for hvert catchment. Ved å endre avrenningskoeffisienten kan man endre tilførselen til feltet fra nedbør.

�� = φ ∗ �� ∗ �� ∗ ����

*Q = dimensjonerende vannføring (l/s)*

*φ = avrenningskoeffisient*

*i = nedbørsintensitet (l/s\*m<sup>2</sup> )*

*A = areal av nedslagsfeltet (m<sup>2</sup> )*

*Kf = klimafaktor*

Av rasjonelle formlel, vil et påslag på avrenningskoeffisient ha samme virkning som et påslag på nedbørsintensitet.

# Metode

Norge vil som nevnt i [Innledninge](#page-15-0)n, oppleve et våtere klima i fremtiden, og for de neste 50 årene vil risikoen for ekstremvær øke (RegClim 2002). For et avløpsfelt i Oslo er det ved ulike nedbørsperioder og enkeltnedbør, undersøkt for potensielle kjelleroversvømmelser, i tillegg til potensielle utslippsmengder til vassdrag for fremtiden. Det er sett på forskjeller i oversvømmelser og overløpsutslipp for dagens situasjon samt for en situasjon hvor noe av takvannet er koblet bort fra avløpsnettet. Det er også sett på forskjeller i vannføring og oppstuvinger som fører til kjelleroversvømmelser for et tenkt fremtidig klima, både med og uten frakobling av det samme takvannet.

I tillegg er et større enkeltnedbør med et gjentaksintervall på 30 år simulert med og uten frakobling av takvann, både for dagens nedbørssituasjon og med et påslag for fremtidig klima.

Sandaker avløpsfelt i Oslos Bydel Sagene er valgt som forsøksområde. Avløpssystemet har som nevnt på side [25](#page-25-1) én regnoverløpskum som ved et kraftig nedbør slipper ut avløpsvann i overløp til vassdraget Akerselva.

ROSIE-utvidelsen benyttes i denne oppgaven til å modellere overvann og avløpsvann i avløpssystemet på Sandaker. ROSIE-utvidelsen med [MOUSE-](#page-22-2)programmet som motor, kjører en simulering av Sandakers avløpssystem for ledningsnettet som vises i [ArcMap](#page-22-3) 10.1. Det henvises til side [22](#page-22-0) for en kort forklaring av programvaren som VAV benytter seg av for å modellere overvann og avløpsvann i avløpsfeltet.

# Datamodellen

ROSIE deler avløpsfeltet inn i 43 catchments (Se [Figure](#page-33-0) 11). Hvert enkelt felt varierer i størrelse på mellom 400 m2 og 15 000 m2 (Se vedlagt [Catchmentdata](#page-70-0) på side [70\)](#page-70-0).

# Kalibrering

En modell over Sandaker har blitt utarbeidet av VAV i 2014 i programmet Rosie. Avløpsmodellen er ferdig kalibrert av Bjørn Christoffersen i Seksjon Utredning i VAV. Når en modell blir kalibrert, blir simulerte resultater tilpasset den virkelige situasjonen. Simuleringen av avløpsvannet i rørene på Sandaker er sammenlignet med verdiene Funksjon målegruppe avløp har funnet på nettet. Deretter er parametere som dimensjoner, fall, ruhet, tilrenningstid, avrenningskoeffisient justert for å få resultatene i modellen til å korrelere med målinger. Dette betyr at den er tilpasset virkeligheten i noen grad.

# Opptelling av kjelleroversvømmelser

For å få ut fra modellen antallet kjelleroversvømmelser som oppstår i avløpsmodellen gjennom en tidssimulering av nedbørsdata, må man kartlegge oppstuvingsnivået i ledningsnettet under simuleringen. Det ble derfor opprettet et lag i kartlagsprogrammet ArcMap 10.1 som viser oppstuvingsnivåer over toppunktet på avløpsledninger i modellen illustrert med farger for ulike nivåer. Nivåene som ble valgt var oppstuvingsnivåer på opp til 0 cm (under topp rør), opp til 75 cm over topp rør, opp til 90 cm over topp rør, opp til 105 cm over topp rør, og over 105 cm over topp rør. Tegnforklaring vises på side [40.](#page-40-1) Etter endt simulering av nedbørsdata vil dette kartlaget vise ulike farger på ledningsnettet fordelt etter den høyeste oppstuvingen som har oppstått i løpet av simuleringen.

Ved kjøring av tidssimuleringer i ROSIE-utvidelsen finnes det ikke noen funksjon som automatisk teller opp antall oppstuvinger over et på forhånd utvalgt nivå. Etter en simulering er det den høyeste oppstuvingen som oppstår i avløpsledningene i løpet av nedbørsperioden som blir illustrert. De ulike nedbørsdataene for hvert av de fem årene er derfor studert for å finne de største nedbørsintensitetene. Se grafiske fremstillinger for hvert års nedbørsintensitet sammen med AK40s overløpsutslipp på side [71](#page-71-0) - [75.](#page-75-0) Det største enkeltnedbøret for hvert år er simulert med ROSIE-utvidelsen, og det er deretter observert på kartlaget hvor store oppstuvingsnivåer som forekommer i ledningene. Etter en simulering av det enkeltnedbøret med høyest intensitet, er det nest største nedbøret i hvert år simulert på samme måte. Det samme er foretatt på de nest største enkeltnedbørene for hvert av årene, trinnvis etter nedbørsintensitet, frem til ingen oppstuvingsnivåer over 90 cm over topp rør forekommer. På denne måten finner vi antall nedbørshendelser i løpet av fem-års-perioden som har ført til en oppstuving i avløpsfeltet på mer enn 90 cm.

For å kunne foreta en forenklet opptelling av kjelleroversvømmelser gjøres det her en antagelse på avløpsåpningens beliggenhet i bygningers kjellere. Som nevnt i *[Figure](#page-24-2) 4* Gatenavn på Sandaker, med [Sandakerveien](#page-24-2) og Grefsenveien som hovedvei opp mot Storokrysset øverst til høyre i bildet. [Overløpskum](#page-24-2) AK40 er markert med rød firkant ved [Akerselva](#page-24-2) (Google Maps 2015). på side [24](#page-24-2) er en av betingelsene for tilknytning til Oslo Kommunes vann- og avløpsledninger at vannstanden i lavest beliggende avløpsåpning (vannlås, sluk el.) skal skal ligge minst 90 cm høyere enn innvendig topp på kommunens avløpsledning i stikkledningens forgreningspunkt (Oslo Kommune 2006). Det antas derfor at samtlige bygninger som er tilknyttet Sandakers avløpsfelt oppfyller dette kriteriet. I tillegg antas det at samtlige avløpsåpninger er plassert nøyaktig 90 cm over topp rør. Opptellingen sier hvor mange stikkledninger som potensielt blir påført en oversvømmelse under det simulerte nedbøret.

På kartlaget for hver av de foretatte simuleringene med oppstuvingsresultat er det foretatt en manuell opptelling av stikkledninger som påvirkes av oppstuvinger over 90 cm over topp rør. Kart over stikkledninger med forgreningspunkt brukt til å anslå kjelleroversvømmelser er vedlagt på side [80](#page-79-2) og [81.](#page-81-0) For å forenkle arbeidet regnes en oversvømmelse på èn stikkledning som èn kjelleroversvømmelse. I virkeligheten varierer dette noe (Christoffersen 2015). Noen stikkledninger og adresser kan vere knyttet til flere kjellere.

En kjelleroversvømmelse er i denne oppgaven definert som en stikkledning med et forgreningspunkt på en avløpsledning hvor oppstuvingsnivået er 90 cm over topp rør eller høyere. Antall kjelleroversvømmelser som oppstår hvert år kan sees i tabeller og figurer i [Del](#page-41-0) 1 – [Kjelleroversvømmelser.](#page-41-0) Resultatoversikt er vedlagt på side [76](#page-76-0) og [77.](#page-77-1)

# Overløpsutslipp til vassdrag

For å estimere mengden avløpsvann og overvann som slippes ut i Akerselva for et helt år, er den samme ROSIE-simuleringen for området utført. ROSIE-utvidelsen kalkulerer dermed ut vannføringen i alle ledninger som er tilknyttet avløpsfeltet, for et på forhånd utvalgt nedbørsdata. Nedbør som er valgt i denne oppgaven er nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon for årene 2010 – 2014. Det er valgt å utføre helårs tidssimuleringer for hvert av de fem årene. Årssimuleringene er utført både med og uten frakobling av takvann som et lokalt tiltak mot oppstuving i avløpsnettet.

Resultatoversikt for overløpsutslipp til vassdraget Akerselva via overløpskum AK40 er vedlagt på side [78.](#page-78-0)

### Frakobling av takvann

Lokal overvannsdisponering er en mulighet for å forsinke avrenningen til ledningsnettet Frakobling av takvann fra kommunale ledninger vil minske vannføringen i avløpsfeltet, og dermed dempe en oppstuving som oppstår under et kraftig regn.

Ifølge Myking (2012) har tiltaket tidligere også vist seg å vere det mest økonomiske tiltaket mot kraftige nedbørsintensiteter for et fellessystem da det er billigere enn separering av avløpssystemet.

Som skrevet på side [20](#page-20-1) peker også forskning gjort i 2013 på flere fordeler ved frakobling av hustak og bygningsarealer til det kommunale vann- og avløpsnettet. Frakobling av takvann er derfor benyttet i avløpsmodellen for Sandaker som et lokalt tiltak både mot

kjelleroversvømmelser og mot forurenset utslipp av overvann fra overløpskummer. Det er kjørt simuleringer med og uten takvannsfrakobling for å estimere en effekt dette tiltaket har mot utslipp av forurenset overvann.

I modellen vil en simulering uten noen LOD-tiltak føre til at overvann renner fra impermeable flater, og over på permeable overflater før det havner i ledningsnettet. En frakobling av takvann etterfulgt av LOD-tiltak, fører til at avrenningen forsinkes. Tilrenningstiden til ledningsnettet øker når delarealet minker (Rossman et al. 2010) ved at overvann fra impermeable overflater renner over på LOD-utformingen (Se [Figure](#page-32-1) 10 [nedenfor\)](#page-32-1).

*Figure 10 Uten frakobling av takrenner vil overvannet renne direkte fra det impermeable takarealet til permeable flater. Ved en frakoblingav takvann og bruk av LOD-tiltak vil overvann i modellen renne fra tette flater både til permeable flater og til LOD-utformingen. (Rossman et al. 2010).*

For å gjøre frakoblingen av takvann i modellen mer realistisk, er det valgt å gjennomføre frakoblingen på oppstrøms felt i modellen som direkte påvirker delen av Sandaker hvor kjelleroversvømmelsene oppstår (Se [Figure](#page-33-0) 11).

*Figure 11 Skjermbildet viser avløpssituasjonen for Sandakers 43 catchments, med oppstuvning i avløpsnettet etter en simulering av det største regnet i 2011. Overløpskummen i avløpsmodellen er markert med navn, AK40, og ligger nede til venstre i bildet. Takvannsavrenning i de oppstrøms catchments som påvirker oppstuvingen blir dempet for å simulere LODtiltak. De fem catchmentene er markert med svart i figuren. (Rosim AS 2014b)*

Frakoblingen i programmet utføres ved å dempe faktoren for tilførsel fra takflater til ledningsnettet i modellen til faktor 0. Regnvannet fra takflatearealer forsvinner med dette fra simuleringen og takflatene vil ikke generere overvann. Dette er ikke en riktig fremstilling av virkeligheten når takvann kobles fra det kommunale ledningsnettet og behandles lokalt. Ved lokal disponering av takvann ved bruk av for eksempel grønne tak, vil vannet fordrøyes og havne i avløpssystemet med tid. Ved bruk av regnbed eller infiltrasjonsanlegg, vil vannet infiltreres ned i grunnvannet. Dette vil føre til mer grunnvann, som igjen kan føre til økt inntrengning av fremmedvann i avløpssystemet. Modellen tar ikke hensyn til den økte andelen grunnvann, og det er heller ikke tatt hensyn til det i denne oppgaven.

I modellen er det bare tilførselen av avløpsvann fra 5 oppstrøms catchments som påvirker oppstuvingen hvor kjelleroversvømmelsene oppstår. Dette er i Amtmann Meinichs Gate, Nordlandsgata og Birch Reichenwalds Gate. Takvannsavrenningen fra disse fem catchmentene endres fra å tilføre vann direkte på ledningsnettet via takrenner og kantstein slik det foregår med dagens avløpssituasjon, til å tilføre vann til grøntarealer med formål å infiltrere overvannet til grunnvannet. LOD-tiltak som infiltrasjon på gressplen, regnbed, eller en fordrøyning på selve taket ved bruk av grønne tak vil vurderes lokalt, og er ikke vurdert noe videre i denne oppgaven.

*Table 2 Tak-, vei- og infiltrerbart areal, og sammenlagt areal for de 5 catchments som påvirker oppstuvingen i ledningsnettet i Amtmann Meinichs gate, Nordlandsgata og Birch Reichenwalds gate, vest for Grefsenveien.*

Figure 12 Arealfordeling for de 5 catchments som påvirker oppstuvingen i ledningsnettet i Amtmann Meinichs gate, Nordlandsgata og Birch Reichenwalds gate, vest for Grefsenveien.

Takareal som frakobles i de 5 catchmentene har et areal på 22 076 m<sup>2</sup> [\(Table](#page-34-1) 2).

De 5 catchmentene som påvirker oppstuvingen vest for Grefsenveien har et areal på 57 971 m<sup>2</sup> . Det totale takarealet på Sandaker er 109 140 m<sup>2</sup> . Catchmentene i Sandakers avløpsfelts har totalt et areal på 390 040 m<sup>2</sup> [\(Table](#page-26-3) 1)

En frakobling av takvann fra disse catchmentene tilsvarer en 38 % reduksjon i avrenning fra de 5 catchmentene, en 20 % reduksjon i takareal på Sandaker. Total avrenning i Sandaker avløpsfelt reduseres med 5,6 %.

| Takareal            | 2,207 | ha | 22076  | m 2 |
|---------------------|-------|----|--------|-----|
| Veiareal            | 0,544 | ha | 5444   | m 2 |
| Infiltrerbart areal | 3,045 | ha | 30451  | m 2 |
| Sammenlagt areal    | 5,796 | ha | 57 971 | m 2 |

### Simulering av et 30årsregn

Simuleringer av avløpsledningene på Sandaker er også utført med nedbørsdata for et 30årsregn. Under Oslo Kommunes Hovedmål for Avløpsvann i Hovedplan for Avløp & Vannmiljø (2014) lyder delmål 1 og delmål 20 som følger:

*DM01: Hovedledningsnettet (dim >300 mm) i avløpssystemet skal ha kapasitet tilsvarende 30-års regn*

*DM20: Ingen skal ha kjelleroversvømmelser på grunn av avløpsnettets kapasitet med gjentaksintervall opp til 30-årsregn*

På grunnlag av dette har det blitt valgt å simulere et 30årsregn på Sandaker. Potensielle kjelleroversvømmelser, i tillegg til data for overløpsutslipp til Akerselva for både dagens avløpssituasjon og etter frakobling av takvann i de 5 av 43 catchmentene er utført. Det er også gjort simuleringer med en klimafaktor på 50% for å se hvordan Sandaker takler et 30årsregn i forskjellige scenarioer. Dette gir store nedbørsmengder på kort tid. Et 50 % klimapåslag på et 30årsregn har en nedbørsintensitet som tilsvarer et gjentaksintervall på langt mer enn 200 år [\(Figure](#page-35-1) 13).

Resultater for kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp for et 30årsregn på Sandaker kan sees i Del 3 – [Kjelleroversvømmelser](#page-58-0) og overløpsutslipp til vassdrag etter et 30årsregn på side [58.](#page-58-0) En oversikt over Resultater etter [simulering](#page-79-0) av et 30årsregn er vedlagt på side [79.](#page-79-0)

*Figure 13 IVF-tabell for Oslo, Blindern i perioden 1968 – 2014 (Oslo Kommune 2015a)*

| 18701 OSLO - BLINDERN PLU Nedbørintensitet (l/s*ha) år | 1 min. | 2 min. | Periode: 1968 - 2014 3 min. | 5 min. | 10 min. | 15 min. | 20 min. | 30 min. | 45 min. |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2                                                      | 291    | 247    | 223                         | 187    | 140     | 114     | 98      | 77      | 60      |
| 5                                                      | 374    | 323    | 294                         | 253    | 189     | 158     | 138     | 109     | 86      |
| 10                                                     | 429    | 373    | 341                         | 297    | 222     | 188     | 164     | 130     | 103     |
| 20                                                     | 482    | 422    | 387                         | 338    | 254     | 216     | 189     | 150     | 120     |
| 25                                                     | 498    | 437    | 401                         | 352    | 264     | 224     | 197     | 156     | 125     |
| 50                                                     | 550    | 485    | 446                         | 393    | 295     | 252     | 222     | 176     | 141     |
| 100                                                    | 601    | 531    | 490                         | 433    | 325     | 279     | 246     | 195     | 157     |
| 200                                                    | 652    | 578    | 534                         | 474    | 356     | 306     | 270     | 215     | 174     |

# Fremstilling av resultater etter simulering

Programvaren Mike [View](#page-23-1) er brukt til å vise resultatene for utslippsmengder fra overløpskum AK40 til Akerselva. Ved å benytte funksjonen Accumulated Values i Mike View, hentes resultater for vannvolum fra valgfrie punkter i avløpsnettet ut. Slik har tilstrømmingsvolumet til overløpskummen fra Sandaker, og utslippsvolumet i overløpsrøret blitt funnet i avløpsmodellen. I tillegg er grafiske fremstillinger av vannføringen i overløpet hentet ut.

Se Fremstilling av [overløpsutslipp](#page-71-0) over nedbørsdata i 2010 på side [71](#page-71-0) for et eksempel på en grafisk fremstilling av overløpsutslipp hentet fra Mike View. Resultater for overløpsutslipp etter simuleringer av nedbørsdata for perioden 2010 – 2014 i ROSIE kan sees i [Del](#page-51-0) 2 – [Overløpsutslipp](#page-51-0) til vassdrag på side [51.](#page-51-0)

# Feilkilder til simuleringsresultat fra avløpsmodellen

## Frakobling av takvann

Ved en frakobling av takvann vil vannet mest sannsynlig føres til enten en permeabel eller impermeabel flate, før det infiltreres til grunnvannsspeilet eller finner veien til avløpssystemet. Modellen tar ikke hensyn til dette. Modellen antar at takvannet som frakobles forsvinner fra modellen, og ikke påvirker hverken grunnvannet eller vannføringen i avløpssystemet.

### Connection points

I kartprogrammet ArcMap 10.1, hvor avløpsmodellen er bygget, er det ikke ledningene selv som tar opp overvann og avløpsvann fra nedbørsfeltet, men en oppsamlende kum som kalles Connection Point. Modellen av Sandaker-feltet er delt inn i 43 mindre nedbørsfelt, med hvert sitt Connection Point som tar opp vann som sendes inn på nettet. Dette punktet på ledningen får derfor en stor belastning, og en større oppstuvning under regnskyll enn i virkeligheten. Belastningen vi ser i resultatene er derfor større enn i virkeligheten, bidrar til forhøyede oppstuvingsresultater i de to områdene som oppstuves i Nordlandsgata og Hans Nielsen Hauges Gate. En slik anordning i modellen gjør at modellens usikkerhet øker som funksjon av nedbøren. På grunn av dette er resultatene etter simulering av 30årsregn mer usikre enn de øvrige simuleringene.

# Døgnvariasjon

Mike View er benyttet til å hente ut resultatene for *Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp*. Dette er den totale vannføringen i innløpet til overløpskum AK40 under nedbøret som forårsaket overløpet. Dette tallet er svært usikkert fordi det inneholder både den daglige spillvannsmengden fra feltet. Resultatet fra denne målingen i Mike Urban varierer derfor ikke bare etter nedbørsmengden, men også av når på døgnet nedbøren har falt. Tilrenningstiden det tar regnet å renne til overløpskummen er ikke målt. På grunn av døgnvariasjonen, og usikkerhet i tilrenningstid i avløpssystemet, gir dette unøyaktige tall på tilstrømmingen inn til AK40. Tallene i resultatoversikten er ment å vere tall til å sammenligne med mengden overløp, som kan sees i tabellraden *Prosentandel av tilstrømming*

Resultatet er ikke grunnlag for videre beregninger i oppgaven. Videre beregninger på grunnlag av dette resultatet anbefales heller ikke på grunn av usikkerhet.

# Usikre overflatedata

En feilkilde som gir ein stor usikkerhet i modellen er takarealets størrelse. Spesielt takarealene på boligkvartalet på hele Nordlandsgatas vestside er tegnet feil i modellen. Taket er i virkeligheten halvparten av størrelsen. I midten befinner det seg en bakgård som består av grus- og grøntarealer, ikke tette flater som modellen går ut i fra. I tillegg vil halvparten av tomtens areal føre spillvannet inn på gaten ved siden av, og ikke inn på samme ledning som det gjør i modellen. Dersom takarealene i modellen endres til korrekt form, vil avrenningen fra takarealene til det oppstuvingsutsatte modellområdet avlastes, og vi vil få en reduksjon i antall kjelleroversvømmelser i modellen

# Kalibrering

For at modellen skal kunne gjenskape det reelle avløpsfeltet ved forskjellige nedbør må den vere godt kalibrert. Første bud er at måledataene som er brukt i kalibreringen er korrekte. Det er mye usikkerhet knyttet til dette. Dersom det har blitt målt feil vannføring i avløpsfeltet vil ikke modellen gi oss riktig data.

## Andre avvik i modellen

 Overvannsledningen fra Storo og inn på Grefsenveien har i modellen ingen vannføring. Dette stemmer ikke i virkeligheten (Abdi 2015). Det bør derfor antas at noe mer vann føres i ledningen som går nedover Grefsenveien. I modellen tas det ikke forbehold om endring av befolkningstallet. Det antas at det er de samme 4553 personene som har bosted på Sandaker gjennom hele femårsperioden. I realiteten vil det variere noe hvor mye spillvann som stammer fra Personenhetene på Sandaker. Resultatet av antall kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp med påslag av klimafaktor med og uten frakobling (side [48](#page-47-2) og side [45\)](#page-45-0) viser kun mengden oversvømmelser fra simuleringer av de samme 8 nedbørene i perioden, som ved simulering uten klimapåslag førte til kjelleroversvømmelser. Ytterligere nedbør som var mindre enn disse 8 ble ikke simulert i modellen. Dette medfører at simuleringer med klimapåslag i realiteten vil gi et større antall kjelleroversvømmelser enn hva resultatene tilsier. Etter at alle simuleringene var utført, ble det 08.04.2015 oppdaget en feil avløpsmodellen. Connection points, som er det hypotetiske oppsamlingspunktet hvor vann fra catchmentet går inn i avløpssonen, var ikke fullstendig fordelt på alle catchmentene. Det manglet et slikt oppsamlingspunkt i en av de 43 catchmentene. Dette førte til at 3771m<sup>2</sup> med overflateareal ble bortkoblet, og dermed ikke tatt med i simuleringen. Hverken nedbøret eller bidrag fra PE fra catchmentet ble med i ROSIEutvidelsens modellering. Under et 30-årsregn blir en kum i Grefsenveien utenfor Grefsenveien 47 i modellen oppstuvet med 1,6m. Dette kan være en feilprogrammering av modellen (Abdi 2015).

## Korrelasjon mellom simuleringer i modell og fysiske målinger

Korrelasjon mellom modellens overløpsresultater og virkelig overløp er nødvendig for å kunne stole på resultatene fra avløpsmodellen. I [Figure](#page-39-1) 15 kan man se en grafisk fremstilling av korrelasjonen mellom modellert overløp og faktiske driftsmålinger på overløp AK40 målt av Funksjon målegruppe avløp (FMA) i Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune (2015b). Figuren viser at 31 av 38 overløpshendelser i modellen korrelerer med målingene gjort sommeren 2010. Dette er en korrelasjon på 82%.

*Figure 15 Gult illustrerer driftstid for overløp AK40, målt av Funksjon målegruppe avløp (FMA), Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune sommeren 2010 (Oslo Kommune 2015b). Blått illustrerer avløpsmodellens simulerte overløpsintensitet i m<sup>3</sup> /s til Akerselva sommeren 2010.*

Det er en klar sammenheng mellom modellens resultater og målinger gjort på overløpet. Det antas at modellen med om lag 80% sikkerhet kan forutsi Sandakers vannmengder i rør og kummer. Det er derfor grunn til å anta at modellen er riktig kalibrert, og dermed kan benyttes til å forutsi AK40s overløpshendelser ved et normalår.

# Resultater

I dette kapittelet er resultatene fra modellsimuleringene samlet. Alle resultater for årssimuleringer, simuleringer av de største nedbør i perioden 2010 – 2014 og simuleringer av 30årsregn er samlet i tre deler i dette kapittelet. De viktigeste resultatene er fremstilt grafisk, og etter hver del er det et oppsummering som forklarer forkjellen på simuleringene med og uten frakobling av takvann til LOD-tiltak, og med og uten et klimapåslag for fremtidige klimasituasjoner.

Det er satt inn skjermbilder av resultatene i ArcMaps layerfunksjon under hver tabell. Dette viser oppstuvingen i avløpsnettet sett ovenfra med farger for de ulike oppstuvingsnivåene som kan sees i [Figure](#page-40-1) 16. Resultatvisningen i ROSIE er konstruert på en slik måte at kartlagene som illustrerer oppstuvingen, *Manhole: Overflow level*, og *Pipe: Overflow* viser et oversvømmelsesnivå fra og med over rørets innvendige toppunkt (Popov 2015). Svak grønn illustrerer at ingen oppstuving oppstår og sterk grønn illustrerer at oppstuvingen er mellom 0 - 75 cm over topp rør. Gul illustrerer en oppstuving på mellom 75 – 90 cm over topp rør, og oransje illustrerer en oppstuving på over 90 cm. Rød farge illustrerer en oppstuving på over 105 cm. Dersom et nedbør har ført til en oppstuving til for eksempel 80 cm over topp rør, vil denne delen av ledningen vises som gul. Dersom et nedbør ikke fører til noen særlig oppstuving i en ledning, og ledningen ikke fylles opp av vann, er oppstuvingsnivået under topp rør, altså mindre enn 0 cm over topp rør. Denne delen av ledningen vil vises i kartlaget som en tynn grønn strek.

90 cm er som forklart på side [19](#page-19-0) Oslo Kommunes krav til høyde fra stikkledningens forgreningspunkt på avløpsledningen opp til bygningens laveste avløpsåpning. En stikkledning med forgreningspunkt i en avløpsledning som på kartlaget illustreres med oransje eller rød farge etter et simulert nedbør antas å føre til en kjelleroversvømmelse ved ett tilfelle av nedbøren.

*Figure 16 Tegnforklaring av skjermbildene i ArcMap 10.1. Skjermbildene viser oppstuvingen, og nivået over topp rør for hele avløpsnettet.*

# Del 1 – Kjelleroversvømmelser etter de 8 største nedbør i 2010 - 2014

## Resultater for dagens avløpssituasjon

Med dagens avløpssituasjon er det 8 nedbørshendelser som medfører kjelleroversvømmelser i avløpssystemet på Sandaker fra 2010 til 2014. Ifølge modellen vil det potensielt oppstå 90 kjelleroversvømmelser.

Kun det største nedbøret i 2010 gir kjelleroversvømmelser i avløpsmodellen. Simuleringen av nedbøret gir 15 kjelleroversvømmelser [\(Table](#page-41-4) 3).

Kun det største nedbøret i 2011 gir kjelleroversvømmelser i modellen. Simuleringen av nedbøret gir 17 kjelleroversvømmelser [\(](#page-41-6)

[Table](#page-41-6) 4).

Tre nedbør i 2012 gir kjelleroversvømmelser i modellen. Simuleringen av de tre nedbørene gir totalt 29 kjelleroversvømmelser [\(Table](#page-42-2) 5).

Tre nedbør i 2013 gir kjelleroversvømmelser i modellen. Simuleringen av de tre nedbørene gir totalt 29 kjelleroversvømmelser [\(Table](#page-42-3) 6).

Ingen nedbør i 2014 resulterer i kjelleroversvømmelser i modellen.

Her er det interessant å se at det oppstår oppstuvninger over 90 cm og mer bare på et sted i avløpsmodellen. Dette skjer i Amtmann Meinichs Gate, Nordlandsgata og i Birch Reichenwalds gate.

#### *Table 3 Simulering av det største nedbøret i 2010 med dagens avløpssituasjon*

| 2010                                         | Mengde | Benevning |
|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 4040   | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 399    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 9,88 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 15     | stk       |

*Figure 17 Simulering av det største nedbøret i 2010 med dagens avløpssituasjon*

*Table 4 Simulering av det største nedbøret i 2011 med dagens avløpssituasjon*

| 2011                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2700    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 850     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 31,46 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 17      | stk       |

*Figure 18 Simulering av det største nedbøret i 2011 med dagens avløpssituasjon*

#### *Table 5 Simulering av de tre største nedbør i 2012 med dagens avløpssituasjon*

| Det største nedbørstilfellet i 2012          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 3611    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 281     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 7,79 %  |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 15      | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 3100    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 515     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 16,60 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1886    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 474     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 25,13 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |

*Figure 19 Simulering av de tre største nedbør i 2012 med dagens avløpssituasjon*

*Table 6 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med dagens avløpssituasjon*

| Det største nedbørstilfellet i 2013          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 3931    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 894     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 22,74 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 15      | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2326    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 579     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 24,89 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 9324    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 950     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 10,19 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |

*Figure 20 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med dagens avløpssituasjon*

# Resultater etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments

Etter frakobling av takvann i de 5 feltene som påvirker oppstuvingen ble samtlige kjelleroversvømmelser forhindret. Ingen kjelleroversvømmelser oppstår når takvannet i 5 av 43 catchment blir frakoblet i modellen.

*Table 7 Simulering av det største nedbøret i 2010 etter frakobling av takvann*

| 2010                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1429    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 281     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 19,69 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 21 Simulering av det største nedbøret i 2010 etter frakobling av takvann*

*Table 8 Simulering av det største nedbøret i 2011 etter frakobling av takvann*

| 2011                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 3653    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 631     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 17,26 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 22 Simulering av det største nedbøret i 2011 etter frakobling av takvann*

#### *Table 9 Simulering av de tre største nedbør i 2012 etter frakobling av takvann*

| Det største nedbørstilfellet i 2012          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2077    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 212     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 10,19 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1071    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 283     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 26,45 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 754     | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 243     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 32,20 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 23 Simulering av de tre største nedbør i 2012 etter frakobling av takvann*

*Table 10 Simulering av de tre største nedbør i 2013 etter frakobling av takvann*

| Det største nedbørstilfellet i 2013          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1219    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 621     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 50,92 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 666     | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 272,6   | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 40,91 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 4443    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 569,11  | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 12,81 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 24 Simulering av de tre største nedbør i 2013 etter frakobling av takvann*

## Resultater etter et klimapåslag på 50 %

For disse resultatene er det lagt på et påslag på avrenningen i modellen på 50%. Vi ser at overløpsutslippene fra de 8 største nedbør øker med 25 % etter et klimapåslag på 50 %.

Simuleringen av det største nedbøret i 2010 gir 54 kjelleroversvømmelser.

Simuleringen av det største nedbøret i 2011 gir 54 kjelleroversvømmelser.

Simuleringen av de tre største nedbørene i 2012 gir totalt 66 kjelleroversvømmelser.

Simuleringen av de tre største nedbørene i 2013 gir totalt 71 kjelleroversvømmelser.

Klimapåslaget i perioden fra 2010 til og med 2014 førte til en økning på 155

kjelleroversvømmelser i området fra 90 til 245. Et klimapåslag på 50% antas dermed å føre til en økning i antall kjelleroversvømmelser på Sandaker på 172%. Dette er 2,7 ganger flere kjelleroversvømmelser enn det som oppstår i dag.

Under simuleringer med klimapåslag på 50% oppstår det oversvømmelser i hovedsak i to områder av Sandakers avløpsfelt. Ledningene som oversvømmes under simuleringene er de samme for hvert tilfelle. De to områdene ligger vest for Grefsenveien, og sørøst ved Hans Nielsen Hauges Plass:

 AF230-ledninger i betong i Amtmann Meinichs Gate AF230-ledninger i betong i Nordlandsgata AF230-ledninger i betong i Birch Reichenwalds Gate AF230-ledninger i betong i Hans Nielsen Hauges Gate AF230-ledninger i betong i Knud Graahs Gate AF230-ledninger i Kyrre Grepps Gate

*Table 11 Simulering av det største nedbøret i 2010 med et klimapåslag på 50%*

| 2010                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 3386    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 692,75  | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 20,46 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 54      | stk       |

*Figure 25 Simulering av det største nedbøret i 2010 med et klimapåslag på 50%*

#### *Table 12 Simulering av det største nedbøret i 2011 med et klimapåslag på 50%*

| 2011                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 4151    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1432    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 34,51 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 54      | stk       |

*Figure 26 Simulering av det største nedbøret i 2011 med et klimapåslag på 50%*

*Table 13 Simulering av de tre største nedbør i 2012 med et klimapåslag på 50%*

| Det største nedbørstilfellet i 2012          | Mengde | Benevning |
|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1090m  | 3         |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 470m   | 3         |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 43,15  | %         |
| Kjelleroversvømmelser                        | 32     | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1508m3 |           |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 643m3  |           |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 42,61  | %         |
| Kjelleroversvømmelser                        | 17     | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2209m3 |           |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 581m3  |           |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 26,30  | %         |
| Kjelleroversvømmelser                        | 17     | stk       |

*Figure 27 Simulering av de tre største nedbør i 2012 med et klimapåslag på 50%*

#### *Table 14 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med et klimapåslag på 50%*

| Det største nedbørstilfellet i 2013          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2541    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1467    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 57,75 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 33      | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1002    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 587     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 58,69 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 23      | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 469     | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 294     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 62,75 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 15      | stk       |

*Figure 28 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med et klimapåslag på 50%*

### Resultater etter et klimapåslag på 50 % og frakobling av takvann i 5 av 43 catchments

En frakobling av takvann i de 5 catchmentene vest for Grefsenveien som påvirker oppstuvingen etter et klimapåslag på 50% i perioden 2010 - 2014 fører til en reduksjon i antall kjelleroversvømmelser fra 245 til 64. Frakoblingen av takvann i de 5 feltene med 50% klimapåslag på nedbørsperioden 2010 – 2014 reduserer altså antall kjelleroversvømmelser fra de 8 største nedbørene med 74%.

Simuleringen av det største nedbøret i 2010 gir 25 kjelleroversvømmelser. Simuleringen av det største nedbøret i 2011 gir 25 kjelleroversvømmelser. Simuleringen av de tre største nedbørene i 2012 gir totalt 7 kjelleroversvømmelser. Simuleringen av de tre største nedbørene i 2013 gir totalt 7 kjelleroversvømmelser.

*Table 15 Simulering av det største nedbøret i 2010 med et klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

| 2010                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 936     | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 520     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 55,56 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 25      | stk       |

*Figure 29 Simulering av det største nedbøret i 2010 med et klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

*Table 16 Simulering av det største nedbøret i 2011 med et klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

| 2011                                         | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 4277    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1085    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 25,36 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 25      | stk       |

*Figure 30 Simulering av det største nedbøret i 2011 med et klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

| Det største nedbørstilfellet i 2012          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 870     | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 365     | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 41,89 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1245    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 490     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 39,37 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 1881    | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 431     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 22,90 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 31 Simulering av de tre største nedbør i 2012 med klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

*Table 18 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med et klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

| Det største nedbørstilfellet i 2013          | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 2234    | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1117    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 50,02 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 7       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 894     | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 456     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 51,05 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 403     | m3        |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 223     | m3        |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 55,22 % |           |
| Kjelleroversvømmelser                        | 0       | stk       |

*Figure 32 Simulering av de tre største nedbør i 2013 med klimapåslag på 50% etter frakobling av takvann i 5 catchments*

# Reduksjon av kjelleroversvømmelser etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments

Resultatet etter frakobling av takvann i de fem catchmentene som påvirker oppstuvingen i området viser oss at 90 kjelleroversvømmelser forhindres i løpet av de fem årene med nedbørsdata fra 2010 – 2014. Med andre ord forhindres alle kjelleroversvømmelsene med dagens avløpssituasjon på Sandaker ved å frakoble takvannet fra det kommunale nettet.

Med et 50% klimapåslag på overvannsavrenningen viser de samme simuleringene av de 8 største nedbørstilfellene en reduksjon på 181 stk kjelleroversvømmelser fra 245 stk før frakobling av takvann. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 75% av oversvømmelsene som vil oppstå i avløpssystemet på Sandaker.

*Table 19 Samlet antall kjelleroversvømmelser i avløpsmodellen for femårsperioden 2010 – 2014 på Sandaker, før og etter takvannsfrakobling i 5 av 43 catchments med og uten klimapåslag*

### **Kjelleroversvømmelser på Sandaker 2010 - 2014**

| Dagens avløpssituasjon                                | 90  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Takvannsfrakobling i 5 catchments                     | 0   |
| Klimapåslag                                           | 245 |
| Klimapåslag & takvannsfrakobling i 5 av 43 catchments | 64  |

*Figure 33 Antall kjelleroversvømmelser som oppstår i modellen av avløpsfeltet på Sandaker før og etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments.*

# Del 2 – Overløpsutslipp til vassdrag

Resultater fra tidsseriesimuleringer av år 2010 til og med år 2014 Etter tidsseriesimuleringer i ROSIE er følgende resultater hentet frå Mike Views resultatfunksjoner.

*Table 20 Data fra avløpsmodellen etter årssimuleringer med nedbørsdata fra 2010 til og med 2014*

| 2010                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 482307 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 3890   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,81 % |           |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 21     | stk       |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 701    | l/sek     |

| 2011                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 535723 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 8860   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 1,65 % |           |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 23     | stk       |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 715    | l/sek     |

| 2012                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 521350 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 3299   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,63 % |           |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 30     | stk       |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 554    | l/sek     |

| 2013                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 496219 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 4243   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,86 % |           |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 22     | stk       |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 591    | l/sek     |

| 2014                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 540011 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 2653   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,49 % |           |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 18     | stk       |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 301    | l/sek     |

*Figure 34 Årlig utslipp av avløpsvann fra overløp AK40 på Sandaker de fem siste år*

Totalt i de fem siste år slippes det ifølge modellen ut omlag 23000 m<sup>3</sup>avløpsvann [\(Table](#page-52-1) 21) til Akerselva fra overløpskum AK40 på Sandaker. Dette tilsvarer omlag 0,9 % av den totale vannføringen i oppsamlingsledningen. Gjennomsnittelig overløp for overløpskummer ved vassdrag i Oslo Kommune er 1 % (Oslo Kommune 2015a).

Årlig tilrenning til overløpskum AK40 de fem siste år varierer mellom 480 000 og 540 000 m<sup>3</sup> .

*Table 21 Total mengde tilstrømming til overløp, og total mengde utslipp fra overløpskum AK40 i perioden 2010 – 2014.*

| 2010 – 2014 – 2014                      | Mengde 2575610 | Benevning m 3 |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| Totalt overløpsutslipp 2010 - 2014      | 22945          | m 3           |
| Prosentandel av til                     | 0,89%          |               |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp | 114            | stk           |

*Figure 35 Overløpskum AK40s utslipp til Akerselva (m<sup>3</sup> ) pr. innkommende vannføring (m<sup>3</sup> ) fra avløpsfeltet Sandaker*

Fremstillingen av overløpsutslippet pr innkommende avløpsvann til overløpskummen [ovenfor](#page-53-0) virker ulogisk. I utgangspunktet vil det være logisk at en økning i tilrenning til overløpskummen fører til en større oppstuving over overløpskanten, som trendlinjen viser.

De store avvikene i utslipp kan forklares av intensiteten og mengden nedbør. Året med mest tilrenning, er også det året med mest nedbør. Den grafiske fremstillingen [ovenfor](#page-53-0) forteller oss at året med mest nedbør ikke alltid betyr at man får mest overløpsutslipp. Overløpsutslippet avhenger av det innkommende avløpsvannets mengde, men også nedbørintensitet. Dette tyder på at 2014 inneholdt mye nedbør, og at intensiteten har holdt seg lav.

### Resultater fra tidsseriesimuleringer av år 2010 til og med år 2014 etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments

Etter tidsseriesimuleringer i ROSIE er følgende resultater hentet frå Mike Views resultatfunksjoner.

*Table 22 Data fra avløpsmodellen etter årssimuleringer med nedbørsdata fra 2010 til og med 2014, etter frakobling av takvann i fem av 43 avløpsfelt i modellen.*

| 2010                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 436217 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 2247   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,52 % |           |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 577    | l/sek     |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 17     | stk       |

| 2011                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 504738 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 7064   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 1,40 % |           |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 596    | l/sek     |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 16     | stk       |

| 2012                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 477962 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 2249   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,47 % |           |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 478    | l/sek     |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 19     | stk       |

| 2013                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 454219 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 3151   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,69 % |           |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 525    | l/sek     |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 14     | stk       |

| 2014                                            | Mengde | Benevning |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 484298 | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 1702   | m 3       |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,35 % |           |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 249    | l/sek     |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 14     | stk       |

*Table 23 Total mengde tilstrømming til overløp, og total mengde utslipp fra overløp til Akerselva i perioden 2010 – 2014, etter frakobling av takvann i fem av 43 catchments.*

Dersom man sammenligner resultatene i [Table](#page-51-2) 20 med resultatene i [Table](#page-54-1) 22, ser man at frakoblingen av takvann har en reduserende effekt på overløp. Man kan se at det fører til en reduksjon i maksimal vannføring i overløpet.

Utslippsandelen per tilrenning er også redusert for samtlige årssimuleringer. Dette betyr at reduksjonen i overløpsutslipp er større enn reduksjonen i tilrenning. Til eksempel var tilrenningen i 2010 på 482 307 m<sup>3</sup> , og utslippet var 3809 m<sup>3</sup> . Frakoblingen av takvann reduserer tilrenningen med 10 % til 436 217 m<sup>3</sup> , som fører til en reduksjon i utslipp på 42 % til 2247 m<sup>3</sup> .

[Figure](#page-55-0) 36 [nedenfor](#page-55-0) viser at en frakobling av bare 5 catchments, som utgjør 5,6 % av avrenningen på Sandaker, vil redusere overløpsutslippet av forurenset overvann til Akerselva med nærmere 30 %. Dette sier oss noe om hvilken effekt et LOD-tiltak potensielt kan ha. Reduksjonen i overflateareal utgjør nesten 6 ganger så stor reduksjon i utslipp fra overløpskummen.

Fra 2010 til og med 2014 ble det sluppet ut om lag 16 000 m<sup>3</sup>avløpsvann til Akerselva fra overløpskum AK40 på Sandaker [\(Table](#page-55-1) 23 [ovenfor\)](#page-55-1). Dette tilsvarer 0,7 % av den totale vannføringen i oppsamlingsledningen.

| 2010 – 2014 Total tilrenning fra Sandaker til overløp 2010 – 2014 | Mengde 2357434 | Benevning m 3 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Totalt overløpsutslipp 2010 - 2014                                | 16413          | m 3           |
| Utslippsandel                                                     | 0,70 %         |               |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp                           | 80             | stk           |

*Figure 37 Blått illustrerer utslippsvolumet til Akerselva fra overløpskum AK40 pr. innkommende avløpsvann fra Sandaker de 5 siste år. Grønt illustrerer en reduksjon i tilrenning og overløpsutslipp etter en frakobling av takvann i de fem catchmentene som påvirker oppstuvningen.*

I [Figure](#page-56-0) 37 [ovenfor](#page-56-0) er utslippet til Akerselva fra overløpskum AK40 plottet mot tilrenningen til overløpskummen fra catchmentene på Sandaker per år i 2010 – 2014.

Figuren viser resultater før og etter frakoblingen av takarealet i 5 av 43 catchments. Vi ser av figuren at en frakobling av takvann, som tilsvarer 5,6 % av avrenningen, har en god reduserende effekt på overløpsutslipp.

Figuren viser at reduksjonen av utslipp ved takvannsfrakobling er størst for simuleringen av 2011, som er året med størst utslipp. Reduksjonen av utslipp i 2011 er nær dobbel så stor som reduksjonen av utslipp for 2014, som er året med minst utslipp.

Figuren viser at årene med størst reduksjon av tilrennende vannføring ikke nødvendigvis har den største reduksjonen i utslipp til Akerselva.

# Reduksjon i overløpsutslipp etter frakobling av takvann I 5 av 43 catchments

*Table 24 Samlet overløpsutslipp for de fem år før og etter frakobling av takvann, samt total reduksjon i volum og i prosent av utslippet med dagens avløpssituasjon*

### **Samlet overløpsutslipp for de fem årsimuleringene**

| Dagens avløpssituasjon                              | 22945  | m | 3 |
|-----------------------------------------------------|--------|---|---|
| Etter frakobling av takvann i fem av 43 catchment   | 16413  | m | 3 |
| Frakoblingens reduksjon i overløpsutslipp           | 6532   | m | 3 |
| Frakoblingens reduksjon i overløpsutslipp i prosent | 28,5 % |   |   |

Under et kraftig nedbør er overløpsutslippet svært følsomt for endringer i overflateareal. Frakobling av takvann i 5 av 43 catchments vest for Grefsenveien, som tilsvarer 5,6 % av det totale arealet i avløpsfeltet, fører totalt til en reduksjon i utslipp av avløpsvann fra overløpskum AK40 på 28,5 % [\(Table](#page-57-2) 24).

*Figure 38 Her vises tilrenningen til overløpskum AK40 for det største regnet i 2010 etter en simulering i ROSIE med og uten en endring i avrenningskoeffisient. En tenkt overløpsinstilling er markert for å illustrere overløpsutslippet. Vi ser at utslippet er svært følsomt for arealendringer.*

### Del 3 – Kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp til vassdrag etter et 30årsregn

Simulering av et 30årsregn under dagens avløpssituasjon gav 50 kjelleroversvømmelser, og et utslipp på om lag 1800 m<sup>3</sup> . 12 % av nodene i ledningsnettet tåler ikke et 30årsregn.

*Table 25 - Data fra simulering av 30årsregn.*

| 30årsregn                                    | Mengde | Benevning |
|----------------------------------------------|--------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 22775  | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1755   | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 7,71 % |           |
| Kjelleroversvømmelser i feltet               | 50     | stk       |

*Figure 39 Simulering av 30årsregn*

### Simulering av et 30årsregn med frakobling av fem felts takvann gav 29 kjelleroversvømmelser og et utslipp på om lag 1600 m<sup>3</sup>

*Table 26 Data fra simulering av 30årsregn etter frakobling av takvann i fem felt, av totalt 43 felt.*

| 30årsregn Takvannsfrakobling i 5 catchment   | Mengde | Benevning |   |
|----------------------------------------------|--------|-----------|---|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 22717  | m         | 3 |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 1620   | m         | 3 |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 7,13 % |           |   |
| Kjelleroversvømmelser i feltet               | 29     | stk       |   |

*Figure 40 Simulering av 30årsregn etter takvannsfrakobling i påvirkende catchments*

#### Simulering av et 30årsregn etter klimapåslag gav 73 kjelleroversvømmelser og et utslipp på om lag 3200 m<sup>3</sup> . 20% av nodene i ledningsnettet tåler ikke et 30årsregn med 50 % klimapåslag.

*Table 27 Data fra simulering av 30årsregn med klimafaktor.*

| 30årsregn klimafaktor                        | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 24724   | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 3170    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 12,82 % |           |
| Kjelleroversvømmelser i feltet               | 73      | stk       |

*Figure 41Simulering av 30årsregn med 50% klimapåslag*

#### Simulering av et 30årsregn med frakobling av takvann i fem catchment og et klimapåslag gav 33 kjelleroversvømmelser og et utslipp på om lag 2800 m<sup>3</sup>

*Table 28 Data fra simulering av 30årsregn med klimafaktor etter frakobling av takvann i fem felt, av totalt 43 felt.*

| 30årsregn klimafaktor tiltak                 | Mengde  | Benevning |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp    | 24646   | m 3       |
| Utslippsvolum fra overløp                    | 2791    | m 3       |
| Prosentandel av tilrenning som går i overløp | 11,32 % |           |
| Kjelleroversvømmelser i feltet               | 33      | stk       |

*Figure 42 Simulering av 30årsregn med 50%klimapåslag etter takvannsfrakobling i fem catchments*

### Reduksjon i kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments for et 30årsregn

*Table 29 Reduksjon av kjelleroversvømmelser og overløpsutslipp til Akerselva for et 30årsregn etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments.*

## **Reduksjon av kjelleroversvømmelser ved 30årsregn etter takvannsfrakobling**

## **Reduksjon av overløpsutslipp ved 30årsregn etter takvannsfrakobling**

Resultatet i [Table](#page-60-2) 29 viser at reduksjonen er størst for frakobling under klimapåslag. Dette er ikke logisk, men kan forklares ved at det nye oppstuvede området ikke blir dempet av frakoblingen.

*Figure 43 Antall kjelleroversvømmelser som oppstår og mengde overløpsutslipp til vassdrag etter et 30årsregn*

# Diskusjon

De høye anslagene for kjelleroversvømmelser som modellen gir stemmer ikke 100% med virkeligheten. Av de potensielt 90 kjelleroversvømmelsene som er simulert i avløpssystemet for de siste 5 års nedbørsdata, er nesten ingen kjelleroversvømmelser innmeldt til Oslo Kommune. Da modellen likevel er kalibrert for vannføring i rør, kan det antas at kjellernivået i de fleste bygninger på Sandaker ligger høyere enn 90cm over topp rør. Det antas også at de fleste kjelleroversvømmelser ikke meldes inn til Oslo Kommune av ulike grunner (Se [Table](#page-67-2) [30](#page-67-2) side [67\)](#page-67-2)

Både måten vannet fordeles i catchmentene på, og modellen i seg selv har store avvik fra den virkelige situasjonen under et nedbør (side [37\)](#page-37-0). Overløpsutslippene korrelerer bra med virkeligheten (side [39\)](#page-39-0). Dersom avløpsfeltet var lik modellen, alt overvann ble fordelt på de 43 catchmentene, samtlige husnummer hadde laveste avløpsåpning nøyaktig 90 cm over topp rør i stikkledningens forgreningspunkt, ville resultatene i denne oppgaven inntreffe med en mindre grad av usikkerhet.

# Kjelleroversvømmelser

# Dagens avløpssituasjon

Ut fra resultatene fra 2010 til 2014, er det kun én del av ledningsnettet på Sandaker som blir betydelig oppstuvet med dagens avløpssituasjon. Området ligger vest for Grefsenveien og innebærer rør og kummer i Nordlandsgata, Amtmann Meinichs Gate og Birch-Reichenwalds gate. Boligkvartalet vest for Nordlandsgata gir antagelig mer avrenning i modellen enn den gjør i virkeligheten. I Amtmann Meinichs gate nr. 3, 5 og 7 ble det i 2010 innmeldt skader etter kjelleroversvømmelser [\(Table](#page-67-2) 30). Dette bekrefter at oppstuvingen som oppstår i modellen sammenhenger med den reelle situasjonen.

# Klimapåslag

Simuleres avløpsnettet for fremtidig klima, blir problemene betydelig forverret. Som nevnt i Feilkildekapittelet på side [37](#page-37-0) er antallet kjelleroversvømmelser som oppstår etter simuleringer med klimapåslag mindre enn det skal vere. På grunn av et begrenset antall simuleringer er det kun disse 8 nedbørene, som under dagens avløpssituasjon fører til kjelleroversvømmelser (side [41](#page-41-0)) som er valgt ut. Det er derfor grunn til å anta at modellen vil gi flere kjelleroversvømmelser ved ytterligere simuleringer utover de 8, og at forholdstallet mellom antallet kjelleroversvømmelser med og uten 50% klimafaktor er lavere enn det er i virkeligheten. Det kan antas at området vest for Grefsenveien er området med mest oppstuving, men en del av avløpsnettet sørøst i Sandakerfeltet blir også oppstuvet betydelig etter et klmapåslag på 50 % [\(Figure](#page-46-0) 26 side [46\)](#page-46-0). Ut i fra simuleringene har området mest sannsynlig utgangspunkt i rør og kummer ved Hans Nielsen Hauges plass i Hans Nielsen Hauges gate [\(Figure](#page-24-2) 4). Resultatene viser at oppstuvningen kun skjer der tilførende ledninger treffer AF-ledningen i Hans Nielsen Hauges gate.

# Overløpsutslipp til vassdrag

Årssimuleringer for 2010 – 2014 viser at resultatene for overløpsutslipp stemmer overens med gjennomsnittet for Oslo kommune som er på 1 % av tilrenningen. Modellens estimat for overløpsutslipp kan dermed sies å vere god. Fysiske målinger viser at overløpsutslipp til Akerselva oppstår svært ofte (Oslo Kommune 2015a).

Overløpet i AK40 er ikke tilstrekkelig dimensjonert for dagens klima. Resultatene etter simuleringer viser at det allerede i dag oppstår langt flere overløpshendelser i overløpskum AK40 enn hva VAV har ønske om.VAV jobber mot at hver eneste overløpskum kun skal tre i kraft hvert 3. år. Dette er et langsiktig mål for VAV og er ifølge både simuleringer [\(Table](#page-52-1) 21) og målinger (2015b) ikke nådd per i dag. Det anbefales til senere å utføre årssimuleringer for perioden 2010 – 2014 med klimapåslag. Det er ikke gjort i denne oppgaven. En simulering av alle årene med klimapåslag vil vere et sikrere estimat enn simuleringer for de 8 største nedbørehendelsene.

# 30årsregn

Et 30årsregn er det kraftigeste regnet som inntreffer i løpet av 30 år. Et klimapåslag på 50% på et 30årsregn har en nedbørintensitet som tilsvarer et gjentaksintervall på mer enn 200 år [\(Figure](#page-35-1) 13). Vi ser av resultatene at et 30årsregn, på samme måte som noe av nedbøren i 2010 – 2014 med klimapåslag, fører til oppstuvinger to steder i modellen over Sandaker. Ledningsnettet på Sandaker tåler ikke et 30årsregn. Simuleringer av 30årsregn viste at 12 % av nodene fikk oversvømmelser over 105 cm over topp rør (side [58\)](#page-58-0), som potensielt kan føre til klimaproblem som kjelleroversvømmelser. med et klimapåslag på 50 % vil over 20 % av nodene i avløpsmodellen få oversvømmelser over 105 cm over topp rør (side [59\)](#page-59-2).

En simulering av et 30årsregn, spesielt med et klimapåslag, fører til at avløpssystemet raskt fylles med mye vann, som oppstuves spesielt rundt modellens oppsamlingspunkt (Se [Connection](#page-37-2) points side [37\)](#page-37-2).

# Overløpskum AK40

Totalt i de fem siste år slippes det ifølge modellen ut omlag 23 000 m<sup>3</sup>avløpsvann [\(Table](#page-52-1) 21) til Akerselva fra overløpskum AK40 på Sandaker. Dette tilsvarer omlag 0,9 % av den totale vannføringen i oppsamlingsledningen. Gjennomsnittelig overløp for overløpskummer ved vassdrag i Oslo Kommune er 1 % (Oslo Kommune 2015a). Dette tyder på at modellen for overløpsutslipp har en nær sammenheng med virkeligheten.

Resultatet av tilrenningen til Overløpskum AK40 varierer sterkt. I 2011 slippes nærmere 9000m<sup>3</sup> avløpsvann ut i Akerselva, langt over dobbelt så mye som de andre fire årene. Dette kommer av at nedbøret varierer mye mellom de valgte årene. (se Fremstillinger av nedbør på side [71](#page-71-0) - [75\)](#page-75-0).

2014 er det året med mest tilrenning. Likevel har dette året minst overløpsutslipp. Årsaken til at overløpsutslippet er så lavt i 2014 selv om det er dette året som har mest nedbør og innkommende avløpsvann til overløpskum [\(Table](#page-51-2) 20, side [51\)](#page-51-2), kan forklares ved at nedbøren dette året har en lavere intensitet. Det kan man se på den grafiske fremstillingen av nedbørsintensiteten og overløpsutslippet for året 2014 på side [75.](#page-75-1) Her ser man at den lyseblåe grafen illustrer en nedbørsintensitet for det største nedbøret i 2014, på om lag 65 mm/h. De andre årene har alle en nedbørsintensitet for den største nedbørshendelsen på 100 mm/h eller mer. VAV bekrefter det lave utslippet av forurenset avløpsvann i sin årsberetning for året 2014. 94% av prøvene tatt i øvre del av akerselva viste utmerket kvalitet (Oslo Kommune 2015d).

# Frakobling av takvann

Frakobling av takvann bidrar i de to første ledd av Treleddstrategien [\(Figure](#page-21-1) 1). Simuleringer av 30årsregn viser at det ikke bidrar i like stor grad i det tredje leddet.

Avløpsledninger vest for Grefsenveien er ikke direkte tilkoblet det nedstrømse området i Hans Nielsen Hauges gate. Frakobling av takvann vest for Grefsenveien har derfor ingen påvirkning på oppstuvingen som oppstår der. Dette ser vi av Resultater etter [frakobling](#page-43-0) av takvann i 5 av 43 [catchments,](#page-43-0) side [43.](#page-43-0)

Frakobling av takvann i nedbørsfelt oppstrøms det berørte området vest for Grefsenveien har en god avlastende effekt på oppstuvingen under dagens nedbør uten klimapåslag. Samtlige kjelleroversvømmelser i modellen ble forhindret, noe som viser at å implementere frakobling av takvann i urbane områder som tiltak mot kraftig nedbør er har svært positiv effekt. På grunn av at det oppstår et nytt område med oppstuving har ikke frakoblingen like god effekt på regn med klimapåslag.

Resultater etter frakobling av takvann i 5 av 43 [catchments](#page-43-0) fra 2010 – 2014 viser at frakoblingen også forhindrer i gjennomsnitt 1300 m<sup>3</sup> avløpsvann fra å nå Akerselva per år via overløpskummen AK40. På grunn av usikkerheter i takarealer er tallet i virkeligheten antagelig noe mindre.

Frakobling av takvann bidrar i de to første ledd av Treleddstrategien [\(Figure](#page-21-1) 1). Simuleringer av 30årsregn viser at det ikke bidrar i like stor grad i det tredje leddet. Ved en frakobling av takvann og LOD-tiltak for den oppstuvede delen av Sandaker, kan også samtlige kjelleroversvømmelser forhindres. Det antas derfor at oppstuvende områder på Sandaker, og i lignende deler av Oslo, kan forhindres ved benyttelse av frakoblet takvann til LOD-tiltak. Frakoblingens effekt kommer veldig an på områdets arealfordeling. Det foreslås å benytte takvannsfrakobling til å løse problemene som oppstår i dag. Senere bør man se på å frakoble takvann i ytterligere områder.

Andre studier på modellering av avrenning og takvannsfrakobling i urbane områder (Myking 2012) har funnet at frakoblinger av takareal gir en 100 % reduksjon i kjelleroversvømmelser og kraftige overløpsutslipp. En grunn til at dette ikke er oppnådd i denne oppgaven er at frakoblingen som er modellert kun har omfattet en liten andel av takarealene. På tross av dette har frakoblingen av takvannet vist seg å utgjøre en stor forskjell i antall kjelleroversvømmelers, og også overløpsutslipp.

# Konklusjon

Oslo vil i kommende tid møte økende klimautfordringer knyttet til overvannshåndtering. Dette skyldes en økning i nedbørsintensitet og en fortetting i urbane områder. Klimaendringene som venter vil medføre en flerdobling i antall kjelleroversvømmelser og en økning i overløpsutslipp til vassdrag og fjord.

Frakobling av takrenner og lokal disponering av takvannet har en stor effekt på forhindring av oppstuvinger av avløpsledninger og overløpsutslipp, og kan bidra til å forsinke problemene som oppstår av oversvømmelser og forurensing av resipienter.

## Sandaker

Oppstuvingen i avløpsnettet på Sandaker er svært sensitiv ovenfor endringer av tette flater.

Ut i fra simuleringer gjort på avløpsnettet på Sandaker kan det antas at oppstuvinger etter kraftige nedbørsintensiteter vil inntreffe i to deler av ledningsnettet. Ytterligere utredninger anbefales for å se på mulighetene for å avlaste oppstuvingen i de to delene.

Endringen i klimaet vil påvirke antall kjelleroversvømmelser som oppstår på Sandaker betraktelig. Ved bruk av lokal overvannsdisponering vil det være mulig å redusere skadene som oppstår.

Frakoblingen av takflater er i seg selv en god løsning for Sandaker, men tiltak må vurderes lokalt. Frakobling av takvann i urbane områder løser ikke klimaproblemene, men bidrar til å forsinke de. For å forhindre overløpsutslipp til Akerselva tilrådes det å se på muligheten for å koble regnoverløpet, AK40, på eksisterende tunnelsystemer som fører overløpet til VEAS renseanlegg.

# Anbefalinger til senere arbeid

Til videre arbeid foreslås det å simulere hendelsene med tiltak gjort i flere av catchmentene. Slik kan man se hvordan tiltak som frakobling av takvann i det andre oppstuvede området påvirker antall oppstuvninger og kjelleroversvømmelser i området, samt antall overløpshendelser og mengder.

Både kjelleroversvømmelsene, og overløpsutslippene anbefales å simuleres for flere scenario. Spesielt for simuleringer av kjelleroversvømmelsene er det i denne oppgaven brukt ufullstendige data. Det vil oppstå flere kjelleroversvømmelser i modellen ved simuleringer av nedbørshendelser ut over de utvalgte 8 nedbørshendelsene.

Det er mye økonomi knyttet til dette temaet. VAV må ta en avveining av hvilket tiltak som er av best samfunnsøkonomisk fornuft å gjennomføre. Den metoden som ofte blir brukt til dette er netto nåverdi.

# Kilder

Abdi, S. (2015). *Samtaler med Samatar Abdi v/ Seksjon Utredning i VAV*. Oslo (13.03.2015). Ann-Kristin Devik. (2015). *Oversvømmelser i AK40s nedbørsfelt*. AK40 Ola Master.ex (red.). Oslo Kommune. Tabell i Excel, med oversikt over innmeldte skader på husstander på Sandaker som følge av oppstuving i avløpsnettet s. Braskerud, B. C. & Skallebakke, O. P. (2013). Frakobling av takrenner fra kommunalt nett - Flomdemping i små nebørfelt. *Exflood*. Braskerud, B. C. (2014). Grønne tak og styrtegn I: Johnsrud, M. (red.). *Effekten av ekstensive tak med sedumsvegetasjon for redusert avrenning etter nedbør og snøsmelting i Oslo*. Oslo. Braskerud, B. C. (2015). *Samtaler med Bent C. Braskerud, Sjefsingeniør i VAV* (20.04.2015). Buhler, L. (2013). *Analysis of climate change impacts on Rustadfield with calibrated model*. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for matematiske realfag og teknologi. 108 s. Christoffersen, B. (2015). *Samtaler med Bjørn Christoffersen v/ Seksjon Utredning i VAV* (03.2015). Drammensregionen IKT. (2011). *Gemini VA*. <http://www.d-ikt.no/:> Drammensregionen IKT. Tilgjengelig fra: [http://www.d-ikt.no/Hva-gjor-vi/Systemer/Tekniske](http://www.d-ikt.no/Hva-gjor-vi/Systemer/Tekniske-tjenester/Gemini-VA/)[tjenester/Gemini-VA/](http://www.d-ikt.no/Hva-gjor-vi/Systemer/Tekniske-tjenester/Gemini-VA/) (lest 08.05). Google Maps. (2015). *Sandaker, med gatenavn*. Haga, I. T. (2011). *Analyse av klimaendringers virkninger på overvannsnettet i Bogafjellfeltet, Sandnes Kommune - En casestudie*. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for matematiske realfag og teknologi. 72 s. Harstveit, K. E. (2009). *Pluviograf*. Meteorologisk Institutt (red.). Store Norske Leksikon: Store norske leksikon. IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. I: Change, T. i. P. o. C. (red.). *The Fifth Assessment Report (AR5)*. United Nations Framework Convention on Climate Change. Jørgensen, K. T. (2015). *Karina Tangeland Jørgensen v/GISseksjonen i VAV har bidratt med informasjon om påslippspunkt med populasjon i Gemini VA pr. 1. april 2015*. Kihle, O. F. (2013). *Fotografi av overløpskum AK40, Sandakerveien 60, 0477 Oslo, tatt under statusregistrering av overløpsmålere sommeren 2013.*, 26.07.2013. Kristian Vasskog, A. N., Helge Drange. (2009). Havnivåstigning. *Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner*. Martinsen, T. (2015). *Samtale med Thomas Martinsen, Funksjonsleder i FMA, Vann- og avløpsetaten* (21.04.2015). MIKE powered by DHI. (2014). *MIKE URBAN: Modelling & GIS for water in the city*. Tilgjengelig fra: [http://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-urban.](http://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-urban) Myking, J. S. E. (2012). *Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune* . Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Institutt for matematiske realfag og teknologi. 138 s. NGU. (2015). *Infiltrasjonsevne på Sandaker, Oslo*. Norges forskningsråd. (2009). Fakta fra NORKLIMA. *Klimaendringer og konsekvenser for Norge - NORKLIMA* (1). Oddvar Lindholm, Svein Endresen, Sveinn Thorolfsson, Sveinung Sægrov, Guttorm Jakobsen & Lars Aaby. (2008). Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering. I: Norsk Vann (red.). *Rapport*, 162/2008. 79 s. Oddvar Lindholm, L. B., Jarle Bjerkholt. (2013). Hva hvis monsterregnet fra 2. juli 2011 i København falt i Norge. *VANN* ( nr. 3).

- Oslo Kommune. (2006). *Abonnementsbetingelser ved tilknytning til kommunens vann- og avløpsledninger. Lover og regler.* Vann- og avløpsetaten: Vedtatt av Oslo Bystyre 15.3.2006. Oslo Kommune. (2014). *Hovedplan Avløp & Vannmiljø 2014 - 2030*. Oslo: Vann- og avløpsetaten. 89 s. Oslo Kommune. (2015a). *Fagrapport 2014*. Oslo: Vann- og avløpsetaten. 66 s. Upublisert manuskript. Oslo Kommune. (2015b). *Overløpsmåling AK40, juni - november 2010 gjort av Funksjon målegruppe avløp*. Pham, A. & Martinsen, T. (red.). Funksjon Målegruppe Avløp: Vann- og avløpsetaten i Oslo Kommune. Oslo Kommune. (2015c). *Utklipp fra Gemini VA, som viser stikkledninger med forgreningspunkt, for område 1 og 2*. Oslo Kommune: Vann- og avløpsetaten. Oslo Kommune. (2015d). *Årsberetning 2014*. Kristiansen, P. Oslo: Vann- og avløpsetaten. 60
- s. Plan- og bygningsloven. (1997). *Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22.1.1997*. Popov, I. (2015). *Telefonsamtaler med Igor Popov, Seniorprogrammerer i Rosim AS (Modelleringshjelp i ROSIE)* (27.03.2015). RegClim. (2002). *Pressemelding fra Reg Clim* [webpage]. Regional Climate Development Under Global Warming: regclim.met.no. Tilgjengelig fra: [http://regclim.met.no/presse/Pressemelding\\_2002.htm](http://regclim.met.no/presse/Pressemelding_2002.htm) (lest 07.05). Rosim AS. (2014a). *Modellering av vann- og avløpsnett*: ROSIM. Tilgjengelig fra: <http://web.rosim.no/index.php/produkter-2/desktop/rosie/> (lest 21.03). Rosim AS. (2014b). *Rosie*, 03.03.2015: Rosim AS. Rossman, L., Schade, T., Sullivan, D., Dickinson, R., Chan, C. & Burgess, E. (2010). *Storm Water Management Model*. 5.0 utg. User's manual version 5. Cincinnati United States: United States Environmental Protection Agency. SSB. (2015). *4. kvartal 2014*. Folkemengde og befolkningsendringar: Statistisk Sentralbyrå. Tilgjengelig fra: [http://www.ssb.no/218464/folkemengd-1.januar-og-endringane-hittil](http://www.ssb.no/218464/folkemengd-1.januar-og-endringane-hittil-i-%C3%A5r.heile-landet-fylke-og-kommunar)[i-%C3%A5r.heile-landet-fylke-og-kommunar.](http://www.ssb.no/218464/folkemengd-1.januar-og-endringane-hittil-i-%C3%A5r.heile-landet-fylke-og-kommunar) Stein Tore Asp. (2015). *Samtaler med Stein Tore Asp v/ ATR i VAV* (20.03.2015). Thorolfsson, S. T. (2014a). Oppsamling og transport av avløpsvann. I: Ødegaard, H. (red.) *Vann- og avløpsteknikk*, s. 322: Norsk Vann. Thorolfsson, S. T. (2014b). VA-Hydrologi. I: Ødegaard, H. (red.) *Vann- og avløpsteknikk*, s. 45: Norsk Vann. VAV. (2015). *ArcMap 10.1 screenshot.png*. Øyen, E. (2015). *Samtaler med Erik Øyen, byggeleder i VAV* (21.04.2015).

# Vedlegg

# Tabell over skader etter oversvømmelser i AK40s avløpsfelt m/forklaring

*Table 30 Oversikt over oversvømmelser i kjellere i AK40s nedbørsfelt (Ann-Kristin Devik 2015).*

#### **Grunner til at VAV ikke innehar fullstendig oversikt over alle kjelleroversvømmelser som oppstår på ledningsnettet**

 Kjelleroversvømmelsen er av et så lite skadeomfang at abonnenten ikke har et erstatningsbehov. Forsikringsselskap vil ikke kontakte kommunen da det er fare for dyre saksomkostninger. Saker om skyldspørsmål ved kjelleroversvømmelser tar mellom 2 måneder og 2 år. Oversvømmelsen er meldt i fra til VAV på grunn av erstatningskrav eller til informasjon, men ikke meldt fra videre til VAVs register, da det ikke finnes prosedyrer for dette i VAV pr. i dag. Kjelleroversvømmelsen er av et så lite omfang at den ikke oppdages av abonnenten.

Personlig meddelelse 15.04.2015 fra Ann-Kristin Devik (2015) & Stein Tore Asp (2015)

| Saksnummer Adresse                                                                                            | 01/00123 02/03553 Grefsenveien                                                                                                                                                         | 09/04389 Ukjent Sandakerveien Ivan Bjørndals gate      | 10/01395 Amtmann Meinichs gate                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Husnr                                                                                                         | 19                                                                                                                                                                                     | 67                                                     | 9 3,5 og 7                                                                 |            |
| Antall skademeldinger                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                      | 1                                                      | 1                                                                          | 1          |
| Meldt av                                                                                                      | IEF IEF                                                                                                                                                                                | IEF GEM/ATR                                            | IEF                                                                        |            |
| Antall krav                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                        | 1 felleskrav                                                               |            |
| Dato                                                                                                          | 03.08.2000                                                                                                                                                                             | 10.07.2002 16.07.2009                                  | 07.06.2011                                                                 | 26.01.2010 |
| Årsak                                                                                                         | Ukjent Ukjent                                                                                                                                                                          | Kloakkstopp på kommunal ledning på privat ledning.     | Ukjent, antakelig problemer Kloakkstopp på kommunal ledning                |            |
| Kommentar Meldt av IEF = Installasjons og erstattningsfunksjonen. ATR = Avløpstransport GEM = Gemini melding. | Avslag på erstattningskarv: det finnes ikke historikk på VAV har ikke registrert at det har vært problemerpå avløpsnettet i området. eller stopp på gjeldene ledning i angitt tidsrom. | Avslag på erstattningskrav: meldinger, kapasitetssvikt | Erstattningsbeløp utbetalt. Avløp strømmet fra kum og inn i garasjeanlegg. |            |

# Kumkart over AK40

*Figure 44 Kumkort over overløpskum AK40.*

# Nedbørsmåleren på Disen nedbørstasjon

*Figure 45 Nedbørsmåleren på Disen nedbørstasjon, er en vippepluviograf av typen Lambrecht. Det benyttes en variant av denne måleren med en beholder på 4cm<sup>3</sup> som teller antallet ganger 0,2 mm faller pr. minutt.*

# Catchmentdata

*Figure 46 Catchment- og avløpsdata for de 43 catchmentene som utgjør Sandakers avløpssystem, med fargeforklaring. (Data er hentet fra Catchment Layer-funksjon i ArcMap 10.1)*

*Figure 47 Fremstilling av nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon sammen med overløpsutslippet til Akerselva i avløpsmodellen året 2010. Lyseblått illustrerer nedbørsintensitet (mm/h). Mørkeblått illustrerer overløpsutslipp (m<sup>3</sup> /s)*

*Figure 48 Fremstilling av nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon sammen med overløpsutslippet til Akerselva i avløpsmodellen året 2011. Lyseblått illustrerer nedbørsintensitet (mm/h). Mørkeblått illustrerer overløpsutslipp (m<sup>3</sup> /s)*

*Figure 49 Fremstilling av nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon sammen med overløpsutslippet til Akerselva i avløpsmodellen året 2012. Lyseblått illustrerer nedbørsintensitet (mm/h). Mørkeblått illustrerer overløpsutslipp (m<sup>3</sup> /s)*

*Figure 50 Fremstilling av nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon sammen med overløpsutslippet til Akerselva i avløpsmodellen året 2010. Lyseblått illustrerer nedbørsintensitet (mm/h). Mørkeblått illustrerer overløpsutslipp (m<sup>3</sup> /s)*

*Figure 51 Fremstilling av nedbørsdata fra Disen nedbørsstasjon sammen med overløpsutslippet til Akerselva i avløpsmodellen året 2010. Lyseblått illustrerer nedbørsintensitet (mm/h). Mørkeblått illustrerer overløpsutslipp (m3/s)*

# De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010 – 2014 Resultater fra simulering i ROSIE med dagens avløpssituasjon

*Figure 52 De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010 – 2014. Tabellene viser resultater for Tilrenning til overløpskum, utslippsvolum, og antall kjelleroversvømmelser som oppstår i avløpsmodellen for hvert regn regn.* Kjelleroversvømmelser 15 stk Kjelleroversvømmelser 7 stk Kjelleroversvømmelser 7 stk

# Resultater fra simulering i ROSIE etter frakobling av takvann

*Figure 53 De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010 - 2014 etter frakobling av takvann i 5 av 43 catchments. Tabellene viser resultater for Tilrenning til overløpskum, utslippsvolum fra overløp, og antall kjelleroversvømmelser som oppstår i avløpsmodellen for hvert regn. Reduksjon i kjelleroversvømmelser er merket med mørkegrønn farge.* Reduksjon i prosent 100 % Reduksjon i prosent 100 % Reduksjon i prosent 100 %

| DAGENS SITUASJON                |         |                                                                                             |
|---------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Største regn 2010               | Mengde  | Benevning                                                                                   |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 4039,5  | m                                                                                           |
| AK40s totale utslippsvolum      | 399,26  | m                                                                                           |
| Prosentandel Overløp            | 9,88 %  |                                                                                             |
| Max utslippsintensitet          | 701     | l/sek                                                                                       |
| Kjelleroversvømmelser           |         | 15 stk                                                                                      |
| Største regn 2011               | Mengde  | Benevning                                                                                   |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 2700    | m                                                                                           |
| AK40s totale utslippsvolum      | 849,54  | m                                                                                           |
| Prosentandel Overløp            | 31,46 % |                                                                                             |
| Max utslippsintensitet          | 715     | l/sek                                                                                       |
| Kjelleroversvømmelser           |         | 17 stk                                                                                      |
| Største regn 2012               | Mengde  | Benevning Nest største regn 2012 Mengde Benevning Tredje største regn 2012 Mengde Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 3611,12 | m                                                                                           |
|                                 |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 3100 m                                                    |
|                                 |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 1886,16 m                                                 |
| AK40s totale utslippsvolum      | 281,35  | m                                                                                           |
|                                 |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 514,6 m                                                        |
|                                 |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 473,96 m                                                       |
| Prosentandel Overløp            | 7,79 %  | Prosentandel Overløp 16,60 % Prosentandel Overløp 25,13 %                                   |
| Max utslippsintensitet          | 553,8   | l/sek Max utslippsintensitet 452 l/sek Max utslippsintensitet 467 l/sek                     |
| Kjelleroversvømmelser           |         | 15 stk Kjelleroversvømmelser 7 stk Kjelleroversvømmelser 7 stk                              |
| Største regn 2013               | Mengde  | Benevning Nest største regn 2013 Mengde Benevning Tredje største regn 2013 Mengde Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 3930,85 | m                                                                                           |
|                                 |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 2326,1 m                                                  |
|                                 |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 9324,3 m                                                  |
| AK40s totale utslippsvolum      | 893,96  | m                                                                                           |
|                                 |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 579,01 m                                                       |
|                                 |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 949,83 m                                                       |
| Prosentandel Overløp            | 22,74 % | Prosentandel Overløp 24,89 % Prosentandel Overløp 10,19 %                                   |
| Max utslippsintensitet          | 591     | l/sek Max utslippsintensitet 485 l/sek Max utslippsintensitet 470,2 l/sek                   |

| FRAKOBLING AV TAKVANN Største regn 2010 Total tilstrømning fra Sandaker AK40s totale utslippsvolum Prosentandel Overløp Max utslippsintensitet Kjelleroversvømmelser | Mengde 1429,5 281,45 19,69 % | Benevning 3 m 3 m 554 l/sek 0 stk                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                          | 15                           | 90                                                                                                                                                          |
| Reduksjon i prosent                                                                                                                                                  | 100 %                        |                                                                                                                                                             |
| Største regn 2011                                                                                                                                                    | Mengde                       | Benevning                                                                                                                                                   |
| Total tilstrømning fra Sandaker                                                                                                                                      | 3653,46                      | m                                                                                                                                                           |
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                           | 630,7                        | m                                                                                                                                                           |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                 | 17,26 %                      |                                                                                                                                                             |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                               | 573                          | l/sek                                                                                                                                                       |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                |                              | 0 stk                                                                                                                                                       |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                          | 17                           |                                                                                                                                                             |
| Reduksjon i prosent                                                                                                                                                  | 100 %                        |                                                                                                                                                             |
| Største regn 2012                                                                                                                                                    | Mengde                       | Benevning Nest største regn 2012 Mengde Benevning Tredje største regn 2012 Mengde Benevning                                                                 |
| Total tilstrømning fra Sandaker                                                                                                                                      | 2077                         | m                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 1071 m                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 754 m                                                                                                                     |
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                           | 211,6                        | m                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 AK40s totale utslippsvolum 283,23 m                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 AK40s totale utslippsvolum 242,8 m                                                                                                                        |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                 | 10,19 %                      | Prosentandel Overløp 26,45 % Prosentandel Overløp 32,20 %                                                                                                   |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                               | 452,8                        | l/sek Max utslippsintensitet 376 l/sek Max utslippsintensitet 374,6 l/sek                                                                                   |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                |                              | 0 stk Kjelleroversvømmelser 0 stk Kjelleroversvømmelser 0 stk                                                                                               |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                          | 15                           | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% 7 Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% 7 |
| Reduksjon i prosent                                                                                                                                                  | 100 %                        | Reduksjon i prosent 100 % Reduksjon i prosent 100 %                                                                                                         |
| Største regn 2013                                                                                                                                                    | Mengde                       | Benevning Nest største regn 2013 Mengde Benevning Tredje største regn 2013 Mengde Benevning                                                                 |
| Total tilstrømning fra Sandaker                                                                                                                                      | 1218,93                      | m                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 666,31 m                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 4443,2 m                                                                                                                  |
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                           | 620,7                        | m                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 AK40s totale utslippsvolum 272,6 m                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                      |                              | 3 AK40s totale utslippsvolum 569,11 m                                                                                                                       |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                 | 50,92 %                      | Prosentandel Overløp 40,91 % Prosentandel Overløp 12,81 %                                                                                                   |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                               | 469,7                        | l/sek Max utslippsintensitet 402,2 l/sek Max utslippsintensitet 380,8 l/sek                                                                                 |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                |                              | 0 stk Kjelleroversvømmelser 0 stk Kjelleroversvømmelser 0 stk                                                                                               |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                          | 15                           | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% 7 Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% 7 |

# Resultater fra simulering i ROSIE med 50% klimapåslag på avrenning

*Figure 54 De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010 - 2014 etter et påslag med 50% klimafaktor. Tabellene viser resultater for Tilrenning til overløpskum, utslippsvolum fra overløp, og antall kjelleroversvømmelser som oppstår i avløpsmodellen for hvert regn. Økningen i kjelleroversvømmelser er merket med oransj farge.* Økning i prosent 220 % Økning i prosent 329 % Økning i prosent 214 %

### Resultater fra simulering i ROSIE med 50% klimapåslag på avrenning, etter frakobling av takvann

*Figure 55 De 8 største nedbørstilfeller på Sandaker i perioden 2010 – 2014 med takvannsfrakobling i 5 av 43 catchment etter et påslag med 50% klimafaktor. Tabellene viser resultater for Tilrenning til overløpskum, utslippsvolum fra overløp, og antall kjelleroversvømmelser som oppstår i avløpsmodellen for hvert regn. Økningen i kjelleroversvømmelser er merket med oransj farge.* Reduksjon i prosent 79 % Reduksjon i prosent 100 % Reduksjon i prosent 100 %

| KLIMAFAKTOR 50%                                     |         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Største regn 2010                                   | Mengde  | Benevning                                                                                                                 |
| Total tilstrømning fra Sandaker                     | 3386    | m                                                                                                                         |
| AK40s totale utslippsvolum                          | 692,75  | m                                                                                                                         |
| Prosentandel Overløp                                | 20,46 % |                                                                                                                           |
| Max utslippsintensitet                              | 1058    | l/sek                                                                                                                     |
| Kjelleroversvømmelser                               |         | 54 stk                                                                                                                    |
| Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon | 39      | stk                                                                                                                       |
| Økning i prosent                                    | 360 %   |                                                                                                                           |
| Største regn 2011                                   | Mengde  | Benevning                                                                                                                 |
| Total tilstrømning fra Sandaker                     | 4150,7  | m                                                                                                                         |
| AK40s totale utslippsvolum                          | 1432,3  | m                                                                                                                         |
| Prosentandel Overløp                                | 34,51 % |                                                                                                                           |
| Max utslippsintensitet                              | 1039    | l/sek                                                                                                                     |
| Kjelleroversvømmelser                               |         | 54 stk                                                                                                                    |
| Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon | 37      | stk                                                                                                                       |
| Økning i prosent                                    | 318 %   |                                                                                                                           |
| Største regn 2012                                   | Mengde  | Benevning Nest største regn 2012 Mengde Benevning Tredje største regn 2012 Mengde Benevning                               |
| Total tilstrømning fra Sandaker                     | 1089,5  | m                                                                                                                         |
|                                                     |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 1508 m                                                                                  |
|                                                     |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 2209,3 m                                                                                |
| AK40s totale utslippsvolum                          | 470,14  | m                                                                                                                         |
|                                                     |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 642,6 m                                                                                      |
|                                                     |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 581 m                                                                                        |
| Prosentandel Overløp                                | 43,15 % | Prosentandel Overløp 42,61 % Prosentandel Overløp 26,30 %                                                                 |
| Max utslippsintensitet                              | 868,75  | l/sek Max utslippsintensitet 728 l/sek Max utslippsintensitet 747,1 l/sek                                                 |
| Kjelleroversvømmelser                               |         | 32 stk Kjelleroversvømmelser 17 stk Kjelleroversvømmelser 17 stk                                                          |
| Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon | 17      | stk Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon 10 stk Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon 10 stk |
| Økning i prosent                                    | 213 %   | Økning i prosent 243 % Økning i prosent 243 %                                                                             |
| Største regn 2013                                   | Mengde  | Benevning Nest største regn 2013 Mengde Benevning Tredje største regn 2013 Mengde Benevning                               |
| Total tilstrømning fra Sandaker                     | 2541    | m                                                                                                                         |
|                                                     |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 1000,12 m                                                                               |
|                                                     |         | 3 Total tilstrømning fra Sandaker 468,83 m                                                                                |
| AK40s totale utslippsvolum                          | 1467,43 | m                                                                                                                         |
|                                                     |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 587 m                                                                                        |
|                                                     |         | 3 AK40s totale utslippsvolum 294,2 m                                                                                      |
| Prosentandel Overløp                                | 57,75 % | Prosentandel Overløp 58,69 % Prosentandel Overløp 62,75 %                                                                 |
| Max utslippsintensitet                              | 901     | l/sek Max utslippsintensitet 775,5 l/sek Max utslippsintensitet 592,7 l/sek                                               |
| Kjelleroversvømmelser                               |         | 33 stk Kjelleroversvømmelser 23 stk Kjelleroversvømmelser 15 stk                                                          |
| Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon | 18      | stk Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon 16 stk Økning i kjelleroversvømmelser fra dagens situasjon 8 stk  |

| Største regn 2010 Total tilstrømning fra Sandaker AK40s totale utslippsvolum Prosentandel Overløp Max utslippsintensitet Kjelleroversvømmelser Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% Reduksjon i prosent Største regn 2011 Total tilstrømning fra Sandaker | KLIMAFAKTOR 50% + FRAKOBLING AV TAKVANN Mengde Benevning 3 935,61 m 3 519,86 m 55,56 % 876,9 l/sek 25 stk 29 54 % Mengde Benevning 3 4277,21 m |                                                                             | 83 % 181         |                                                                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1084,74 m                                                                                                                                      |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              |                                                                             | 245              |                                                                             |                  |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,36 %                                                                                                                                        |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                                                                                                                                                           | 868 l/sek                                                                                                                                      |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 stk                                                                                                                                         |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                                                                                                                                                      | 29                                                                                                                                             |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
| Reduksjon i prosent                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54 %                                                                                                                                           |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
| Største regn 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mengde Benevning                                                                                                                               | Nest største regn 2012                                                      | Mengde Benevning | Tredje største regn 2012                                                    | Mengde Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker                                                                                                                                                                                                                                                                  | 870,32 m                                                                                                                                       |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              | Total tilstrømning fra Sandaker                                             | 1245,04 m        |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 3                | Total tilstrømning fra Sandaker                                             | 1880,5 m         |
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                                                                                                                                                       | 364,58 m                                                                                                                                       |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              | AK40s totale utslippsvolum                                                  | 490,12 m         |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 3                | AK40s totale utslippsvolum                                                  | 430,6 m          |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41,89 %                                                                                                                                        | Prosentandel Overløp                                                        | 39,37 %          | Prosentandel Overløp                                                        | 22,90 %          |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                                                                                                                                                           | 715 l/sek                                                                                                                                      | Max utslippsintensitet                                                      | 593,25 l/sek     | Max utslippsintensitet                                                      | 599,5 l/sek      |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 stk                                                                                                                                          | Kjelleroversvømmelser                                                       | 0 stk            | Kjelleroversvømmelser                                                       | 0 stk            |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                                                             | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% | 17               | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% | 17               |
| Reduksjon i prosent                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78 %                                                                                                                                           | Reduksjon i prosent                                                         | 100 %            | Reduksjon i prosent                                                         | 100 %            |
| Største regn 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mengde Benevning                                                                                                                               | Nest største regn 2013                                                      | Mengde Benevning | Tredje største regn 2013                                                    | Mengde Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2233,67 m                                                                                                                                      |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              | Total tilstrømning fra Sandaker                                             | 894,13 m         |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 3                | Total tilstrømning fra Sandaker                                             | 403,34 m         |
| AK40s totale utslippsvolum                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1117,19 m                                                                                                                                      |                                                                             |                  |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                              | AK40s totale utslippsvolum                                                  | 456,44 m         |                                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | 3                | AK40s totale utslippsvolum                                                  | 222,74 m         |
| Prosentandel Overløp                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,02 %                                                                                                                                        | Prosentandel Overløp                                                        | 51,05 %          | Prosentandel Overløp                                                        | 55,22 %          |
| Max utslippsintensitet                                                                                                                                                                                                                                                                           | 742,5 l/sek                                                                                                                                    | Max utslippsintensitet                                                      | 631,5 l/sek      | Max utslippsintensitet                                                      | 476,75 l/sek     |
| Kjelleroversvømmelser                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 stk                                                                                                                                          | Kjelleroversvømmelser                                                       | 0 stk            | Kjelleroversvømmelser                                                       | 0 stk            |
| Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50%                                                                                                                                                                                                                      | 26                                                                                                                                             | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% | 23               | Reduksjon i kjelleroversvømmelser med tiltak under regn med klimafaktor 50% | 15               |

# Resultater etter helårs tidseriesimuleringer for årene 2010 - 2014 i ROSIE

*Figure 56 Tabellene viser resultater for det enkelte årets totale tilrenning til overløpskum, utslippsvolum fra overløp og antall nedbørshendelser som fører til overløp i overløpskum AK40. Tabellen viser resultater for dagens avløpssituasjon på Sandaker, og resultater etter frakobling av takvann i fem av 43 catchments. Beregnet reduksjon etter takvannsfrakobling i de fem påvirkende catchmentene vises til høyre for tabellene. Sammenlagte resultater for perioden vises nederst.*

| DAGENS SITUASJON AK40 2010 (AK40_2010)          | Mengde Benevning | FRAKOBLING AV TAKVANN I 5 AV 43 CATCHMENTS 2010 | Mengde Benevning | Reduksjon Reduksjon i % |               |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 482307 m         |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 436217 m         |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 46089,76                | 10 %          |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 3891 m           |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Utslippsvolum fra overløp                       | 2247 m           |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 1645                    | 42 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,81 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,52 %           | 0,0029                  | 36 %          |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 701 l/sek        | Maksimal vannføring under det største overløpet | 577 l/sek        | 124                     | 18 %          |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 21               | Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 17               | 4                       | 19 %          |
| AK40 2011 (AK40_2011)                           | Mengde Benevning | 2011                                            | Mengde Benevning | Reduksjon               | Reduksjon i % |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 535723 m         |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 504738 m         |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 30985                   | 6 %           |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 8860 m           |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Utslippsvolum fra overløp                       | 7064 m           |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 1797                    | 20 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 1,65 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 1,40 %           | 0,0025                  | 15 %          |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 715 l/sek        | Maksimal vannføring under det største overløpet | 596 l/sek        | 119                     | 17 %          |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 23               | Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 16 stk           | 7                       | 30 %          |
| AK40 2012 (AK40_2012)                           | Mengde Benevning | 2012                                            | Mengde Benevning | Reduksjon               | Reduksjon i % |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 521350 m         |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 477962 m         |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 43388                   | 8 %           |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 3299 m           |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Utslippsvolum fra overløp                       | 2249 m           |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 1050                    | 32 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,63 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,47 %           | 0,0016                  | 26 %          |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 553,8 l/sek      | Maksimal vannføring under det største overløpet | 478 l/sek        | 75,8                    | 14 %          |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 30               | Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 19 stk           | 11                      | 37 %          |
| AK40 2013 (AK40_2013)                           | Mengde Benevning | 2013                                            | Mengde Benevning | Reduksjon               | Reduksjon i % |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 496219 m         |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 454219 m         |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 42000                   | 8 %           |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 4242 m           |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Utslippsvolum fra overløp                       | 3151 m           |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 1091                    | 26 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,85 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,69 %           | 0,0016                  | 19 %          |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 591 l/sek        | Maksimal vannføring under det største overløpet | 525 l/sek        | 66                      | 11 %          |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 22               | Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 14 stk           | 8                       | 36 %          |
| AK40 2014 (AK40_2014)                           | Mengde Benevning | 2014                                            | Mengde Benevning | Reduksjon               | Reduksjon i % |
| Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 540011 m         |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Tilrenningsvolum fra Sandaker til overløp       | 484298 m         |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 55713                   | 10 %          |
| Utslippsvolum fra overløp                       | 2653 m           |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Utslippsvolum fra overløp                       | 1702 m           |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 950                     | 36 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,49 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,35 %           | 0,0014                  | 28 %          |
| Maksimal vannføring under det største overløpet | 301 l/sek        | Maksimal vannføring under det største overløpet | 249 l/sek        | 52                      | 17 %          |
| Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 18               | Antall nedbørshendelser som gav overløp         | 14 stk           | 4                       | 22 %          |
| Sammenlagt                                      | Mengde Benevning | Sammenlagt                                      | Mengde Benevning | Reduksjon               | Reduksjon i % |
| Total tilrenning til overløpskum 2010 - 2014    | 2575610          | Total tilrenning til overløpskum 2010 - 2014    | 2357434 m        |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 218176                  | 8 %           |
| Totalt overløpsutslipp 2010 - 2014:             | 22945 m          |                                                 |                  |                         |               |
|                                                 | 3                | Totalt overløpsutslipp 2010 - 2014:             | 16413 m          |                         |               |
|                                                 |                  |                                                 | 3                | 6532                    | 28 %          |
| Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,89 %           | Prosentandel av tilstrømming som går i overløp  | 0,70 %           | 0 %                     |               |

# Resultater etter simulering av et 30årsregn i ROSIE

*Figure 57 Tabellene viser resultatene etter simuleringer av 30årsregn på dagens avløpssituasjon og etter frakobling av takvann, for nedbør med og uten klimafaktor på 50%. Tilrenning til overløpskum, utslippsvolum fra overløp, og antall kjellerovervømmelser som oppstår i avløpsmodellen for hvert regn vises for hver av simuleringene.*

| 30årsregn                       | Mengde  | Benevning |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Total tilstrømning fra Sandaker | 22775   | m         |
| AK40s totale utslippsvolum      | 1755    | m         |
| Prosentandel Overløp            | 7,71 %  |           |
| Max utslippsintensitet          | 1010    | l/sek     |
| Kjelleroversvømmelser i feltet  | 50      | stk       |
| 30årsregn tiltak                | Mengde  | Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 22717   | m         |
| AK40s totale utslippsvolum      | 1620    | m         |
| Prosentandel Overløp            | 7,13 %  |           |
| Max utslippsintensitet          | 894     | l/sek     |
| Kjelleroversvømmelser i feltet  | 29      | stk       |
| 30årsregn klimafaktor           | Mengde  | Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 24724   | m         |
| AK40s totale utslippsvolum      | 3170    | m         |
| Prosentandel Overløp            | 12,82 % |           |
| Max utslippsintensitet          | 1455    | l/sek     |
| Kjelleroversvømmelser i feltet  | 73      | stk       |
| 30årsregn klimafaktor tiltak    | Mengde  | Benevning |
| Total tilstrømning fra Sandaker | 24646   | m         |
| AK40s totale utslippsvolum      | 2791    | m         |
| Prosentandel Overløp            | 11,32 % |           |
| Max utslippsintensitet          | 1269    | l/sek     |
| Kjelleroversvømmelser i feltet  | 33      | stk       |
| Dagens avløpssituasjon          | 21      | stk 42 %  |
| Klimapåslag                     | 40      | stk 55 %  |
| Dagens avløpssituasjon          | 135     | m         |
|                                 |         | 3 8 %     |
| Klimapåslag                     | 379     | m         |
|                                 |         | 3 12 %    |

# Kart over stikkledninger m/ forgreningspunkt

*Figure 58 Kart over stikkledninger og forgreningspunkt i øvre del av Sandaker avløpsfelt. Kilde: Oslo Kommune (2015c)*

# Kart over stikkledninger m/ forgreningspunkt

*Figure 59 Kart over stikkledninger og forgreningspunkt i nedre del av Sandaker avløpsfelt. Kilde: Oslo Kommune (2015c)*