cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Трансформатор
Трансформатор эшләвенең база принциплары
right|thumb|Трансформаторның схематик төзелеше. 1 – беренчел чолганыш, 2 - икенчел Трансформаторның эше ике база принцибында нигезләнгән: Чолганышларның “беренчел чолганыш” дип аталган берсенә тышкы чыганактан көчәнеш куела. Беренчел чолганышта ага торган алмаш ток магнит үткәргечендә алмаш магнит агымы барлыкка китерә. Электромагнит индукция нәтиҗәсендә, магнит үткәргечендәге алмаш магнит агымы барлык чолганышларда да, шул исәптән беренчел чолганышта да, магнит агымының беренче чыгарылмасына пропорциональ ЭХКК, (ЭДС) барлыкка китерә, шул ук вакытта синусоидаль ток магнит агымына караганда 90° ка кире якка күчкән. Югары һәм аеруча югары ешлыкларда эшли торган кайбер трансформаторларда магнит үткәргече булмаска да мөмкин.
Фарадей законы
Икенчел чолганышта барлыкка килүче электр хәрәкәткә китерүче көчне (ЭХКК, ЭДС) Фарадей законы буенча исәпләргә мөмкин, ул түбәндәгечә яңгырый:
Монда
U2 тигезләмәсен U1 ка бүлгәч түбәндәге нисбәтне табабыз:
Идеаль трансформатор тигезләмәләре
Идеаль трансформатор – ул чолганыш җылытуына һәм чолганышларның тарату агымнарына энергия югалтулары булмаган трансформатор. Идеаль трансформаторда барлык көч сызыклары ике чолганышның да барлык борылмалары аша үтә һәм үзгәрүче магнит кыры һәрбер борылмада шул ук электр хәрәкәткә китерүче көч (ЭХКК, ЭДС) барлыкка китергәнгә күрә, чолганышта индукцияләнгән суммар электр хәрәкәткә китерүче көч (ЭХКК, ЭДС) аның борылмаларның тулы санына пропорциональ. Мондый трансформатор беренчел чылбырдан керүче барлык энергияне магнит кырына әверелдерә һәм, аннан соң икенчел чылбыр энергиясенә әверелдерә. Бу очракта керүче энергия әвердерелгән энергиягә тигез:
Монда Бу тигезләмәне чолганыш очларындагы көчәнешләр нисбәте белән берләштергәч, идеаль трансформатор тигезләмәсен табабыз:
Шулай итеп, икенчел чолганыш очларында көчәнеш артканда U2, икенчел чылбырда ток кимүен I2 күрәбез. Бер чылбырның каршылыгын башка чылбырның каршылыгына әверелдерү өчен, зурлыкны нисбәт квадратына тапкырларга кирәк. Мәсәлән, Z2 каршылыгы икенчел чолганыш очларына кушылган, аның беренче чылбырга китерелгән зурлыгы булачак. Бу кагыйдә шулай ук икенчел чылбыр өчен дә дөрес:.
Буш йөреш режимы
Буш йөреш булганда һәм чолганышларның килештереп кушылганда трансформаторда көчәнешләрнең һәм токларның вектор диаграммасы 1.6 б рәсемендә күрсәтелгән. Икенчел чолганышта көчәнеш беренче якынлаштырда Фарадей законы белән билгеләнә.
Шелли (Айдахо)
Шелли  — Америка Кушма Штатларының Айдахо штатында урнашкан шәһәр.
Тарихы
Шелли шәһәре  елда нигезләнгән.
Географиясе
Шәһәр мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Трансформатор
Йөкләнеш белән режим
Икенчел чолганышка йөкләнеш кушылганда, икенчел чылбырда ток барлыкка килә, ул магнит үткәргечендә магнит агымы барлыкка китерә, ул беренчел чолганыш тарафыннан барлыкка китерелгән магнит агымына каршы юнәлгән. Нәтиҗәдә беренчел чылбырда индукция электр хәрәкәткә китерүче көчнең (ЭХКК, ЭДС) һәм туклану җайланмасының электр хәрәкәткә китерүче көчнең тигезлеге бозыла, бу беренчел чылбырда магнит агымы элеккеге диярлек зурлыгына җиткәнче ток артуына китерә. Схематик рәвештә, әверелдерү процессын түбәндәгечә сурәтләргә мөмкин:
Трансформаторның магнит үткәргечендә моменталь магнит агымы беренчел чолганышта электр хәрәкәткә китерүче көчтән (ЭХКК, ЭДС) вакыт буенча беренче интеграл белән билгеләнә һәм синусоидаль көчәнеш очрагында электр хәрәкәткә китерүче көчкә (ЭХКК, ЭДС) караганда фаза буенча 90° ка күчкән. Икенчел чолганышларда барлыкка килгән электр хәрәкәткә китерүче көч (ЭХКК, ЭДС) магнит агымыннан беренче чыгарылмага пропорциональ һәм токның теләсә нинди формасы өчен беренчел чолганыштагы электр хәрәкәткә китерүче көч (ЭХКК, ЭДС) белән фаза һәм форма буенча туры килә.
Чолганышларның килештерелгән кушылуы булганда йөкләнеш белән трансформаторда көчәнешләрнең һәм токларның вектор диаграммасы 1.6 в рәсемендә күрсәтелгән.
Сызыклы трансформатор тигезләмәсе
i1, i2 - санап үтелгән тәртиптә беренчел һәм икенчел чолганышта моменталь ток зурлыклары, u1 – беренчел чолганышта моменталь көчәнеш, RH – йөкләнеш каршылыгы. Шуннан чыгып
Монда L1, R1— беренчел чолганышның индуктивлыгы һәм актив каршылыгы, L2, R2 – икенчел чолганыш өчен шул ук зурлыклар, L12 – чолганышларның үзара индуктивлыгы. Беренчел чолганышның магнит агымы икенчел чолганышка тулысынча үтеп керсә, ягъни тарату кыры булмаса,. Чолганышларның индуктивлыгы беренче якынлаштыруда алардагы борылмаларның квадратына пропорциональ. Без чолганышлардагы токлар өчен сызыкча дифференциаль тигезләмәләр системасына ия булдык. Комплекс амплитудалар методын кулланып бу дифференциаль тигезләмәләрне гади алгебраик тигезләмәләргә әверелдереп була.
Моның өчен системаның синусоидаль сигналга кайтавазын тикшерик u1=U1 e-jω t (ω = 2π f, монда f — сигнал ешлыгы, j — уйланма берәмлек). Моннан чыгып i1 = I1 e-jω t һ.б., экспоненциаль тапкырлагычларны кыскарткач табабыз:
U1 = -jωL1 I1 -jωL12 I2+I1 R1
-jωL2 I2 -jω L12 I1+I2 R2 =- I2 Zн
Комплекс амплитудалар методы актив гына түгел, ә теләсә нинди йөкләнешне тикшерергә мөмкинчелек бирә, бары тик йөкләнешнең каршылыгын Rн аның импедансы Zн белән алмаштырырга кирәк. Табылган сызыкча тигезләмәләрдән Ом законын кулланып – йөкләнештә көчәнеш, һ.б., токны йөкләнеш аша тасвирларга була.
Трансформаторның Т-сыман алмаштыру схемасы
Рәсемдә йөкләнеше кушылган трансформаторның эквивалент схемасы күрсәтелгән, беренчел чолганыш ягыннан күрелгәнчә. Монда T — трансформация коэффициенты, L12 – беренчел чолганышның «файдалы» индуктивлыгы, L1п, L2п – таратылу белән бәйләнгән беренчел һәм икенчел чолганышның индуктивлыклары, R1п, R2п – санап үтелгән тәртиптә беренчел һәм икенчел чолганышның каршылыклары, Zн — йөкләнеш импедансы.
Трансформаторларда югалтулар
Трансформаторда югалтулар дәрәҗәсе (һәм ФГК (КПД) кимүе) күбесенчә “траснформатор тимернең” (электротехник корычы) сыйфатына, конструкциясенә һәм материалына бәйле. Корычта югалтулар күбесенчә “үзәкне” (сердечник) җылытуга һәм гистерезиска һәм “чоңгыл” токларына югалтулардан тора. “Тимере” монолит булган трансформатордагы югалтулар, күп секцияле “тимерле” трансформатордагыдан (бу очракта “чоңгыл” токлары микъдары кими) кимрәк. Гамәлдә монолит “үзәкләр” (сердечник) кулланылмый. Трансформатор магнит үткәргечендә югалтуларны киметү өчен магнит үткәргече кремний кушылу белән махсус сорт трансформатор корычыннан ясалырга мөмкин, бу тимернең электр тогына шартлы каршылыгын арттыра, ә пластиналар бер-берсеннән изоляцияләнер өчен лак белән каплана.
Трансформаторның эш режимнары
1. Буш йөреш режимы. Бу режим трансформаторның “өзелгән” икенчел чылбыры белән сыйфатлана, шул сәбәпле анда ток акмый. Буш йөреш тәҗрибәсе ярдәме белән трансформаторның ФГК (КПД), трансформация коэффициентын, һәм шулай ук корычта югалтуларны табып була.
2. Йөкләнешле режим. Бу режим трансформаторның икенчел чылбырның йөкләнешкә кушылуы белән сыйфатлана. Бу режим трансформатор өчен төп эш режимы булып тора.
3. Кыска ялганыш режимы. Бу режим икенчел чылбыр кыска ялгану нәтиҗәсендә барлыкка килә. Аның ярдәме белән трансформатор чылбырында үткәргечләр җылытуга файдалы егәрлек югалтуларны табып була. Бу чын трансформаторның алмаштыру схемасында актив каршылык ярдәмендә исәпкә алына.
Габарит егәрлеге
Трансформаторның габарит егәрлеге түбәндәге формула буенча тасвирлана:
Pгаб=(P1 + P2)/2=(U1I1 + U2I2)/2
Әмма бу соңгы нәтиҗә түгел. Яки академик билгеләмә түгел. Баштан, габарит егәрлеге, атамысаннан билгеле булганча, “үзәкнең” (сердечник) габаритлары белән билгеләнә, аның магнит һәм ешлык үзлекләре белән билгеләнә.
Трансформаторның файдалы гамәл коэффициенты (ФГК, КПД)
монда
Көч трансформаторы
Көч трансформаторы — электр энергиясен кабул итү һәм куллану өчен кулланылган электрик челтәрләрдә һәм җайланмаларда электр энергиясен әверелдерү өчен кулланылган трансформатор.
ZNF764
ZNF764 —  аксымы, шул ук исемдәге ген тарафыннан кодлана торган югары молекуляр органик матдә.
Трансформатор
Автотрансформатор
Автотрансформа́тор — беренчел һәм икенчел чолганышлары турыдан-туры тоташкан һәм шуның аркасында электромагнит бәйләнешкә генә түгел, ә электрик бәйләнешкә ия булган трансформатор варианты. Автотрансформаторның чолганышының берничә чыгышы бар (кимендә 3), аларга кушылып, төрле көчәнешләр алырга була. Автотрансформаторның отышлы ягы булып югарырак файдалы гамәл коэффициенты (ФГК, КПД) булып тора, бу егәрлекнең бер өлеше генә әверелдерүгә дучар булганга, керү һәм чыгыш көчәнеше әз аерылганда, аеручак мөһим.
Җитешмәгән ягы булып беренчел һәм икенчел чылбыр арасында электр изоляциясе (гальваник аеру) юклыгы булып тора. Гадәти трансформаторлар урынына автотрансформаторларны куллану трансформация коэффициенты 3-4 тән зуррак булмаган көчәнеше 110 кВ булган эффектив җиргә тоташкан челтәрләр өчен икътисади яктан отышлы. “Үзәк” (сердечник) өчен әзрәк корыч, чолганышлар өчен әзрәк бакыр китүе, кечкенәрәк авырлык һәм габаритлар, һәм нәтиҗәдә – азрак бәя булуы мөһим.
Ток трансформаторы
То́к трансформа́торы  — ул ток чыганагыннан тукланучы трансформатор. Типик кулланышы – беренчел токны үлчәү, саклау, идарә һәм сигнализация чылбырларда кулланылган зурлыкка кадәр киметү өчен. Икенчел чолганышның номиналь дәрәҗәсе 1А, 5А. Трансформаторның беренчел чолганышы үлчәнә торган алмаш ток белән чылбырга ялгана, ә икенчелгә үлчәү җиһазлары кушыла. Ток трансформаторының икенчел чолганышында ага торган ток трансформация коэффициентына бүленгән беренчел чолганышның тогына тигез. ИГЪТИБАР! Ток трансформаторының икенчел чолганышы үлчәү җиһазының азомлы йөкләнешенә ышанычлы ялганган булырга тиеш яки кыска ялганган булырга тиеш. Чылбырны ялгыш яки юри өзгәндә техперсоналның гомере өчен, әйләнә-тирә электр җиһазлары өчен һәм изоляция өчен куркынычлы көчәнеш сикереше барлыкка килә.
Көчәнеш трансформаторы
Көчәнеш трансформаторы — ул көчәнеш чыганагыннан тукланучы трансформатор. Типик кулланылышы - Реле Саклавы һәм Автоматика чылбырларында, үлчәү чылбырларында һәм башка чылбырларда югары көчәнешне түбән көчәнешкә әверелдерү. Көчәнеш трансформаторын куллану мантыйк (логика) саклау чылбырларын һәм үлчәү чылбырларын югары көчәнештән изоляцияләргә мөмкин итә.
Импульслы трансформатор
Импульслы трансформатор — ул импульс формасының минималь бозылуы белән импульс озынлыгы уннарча микросекундларга кадәр импульслы сигналларны әверелдерү өчен трансформатор. Төп кулланылышы туры почмаклы электр импульсны тапшыру (максималь кискен фронт һәм киселеш (срез), чагыштырмача даими амплитуда). Ул гадәттә югары куышлылык (скважность) белән периодик рәвештә кабатланучы кыска вакытлы көчәнеш видеоимпульсларын трансформация өчен хезмәт итә. Күпчелек очракларда импульслы трансформаторларга куелучы төп таләп – трансформацияләнүче көчәнеш импульсларның формасын бозмыйча тапшыру; импульслы трансформатор керүенә теге яки бу формадагы көчәнеш тәэсир иткәндә, чыгышта шул ук формадагы, әмма, бәлки башка амплитуда белән яки башка котыплыклы (полярлыклы) көчәнеш импульсын алу хәерле.
Бүлүче трансформатор
Бүлүче трансформатор — беренчел чолганышы белән икенчел чолганышлар арасында электрик бәйләнеше булмаган трансформатор. Көч бүлүче трансформаторлар ялгыш җиргә һәм изоляция бозылу очрагында ток үткәрүче һәм ток үткәрмәүче өлешләргә тигәндә электр челтәрләрнең куркынчсызлыгын арттыру максаты белән ясала. ГОСТ 30030-93 Бүлүче трансформаторлар һәм имин бүлүче трансформаторлар. Техник таләпләр (МЭК 742-83). Сигнал бүлүче трансформаторлар электр чылбырларның гальваник аеруын тәэмин итә.
Пик-трансформатор
Пик-трансформатор — синусоидаль формалы көчәнешне һәр ярымпериод саен котыплыгы үзгәрүче импульслы көчәнешкә әверелдерүче трансформатор.
Икеләтелгән дроссель
Икеләтелгән дроссель (каршы индуктив фильтр) — конструктив яктан ике бертөрле чолганышлы трансформатор булып тора. Кәтүкләрнең үзара индукциясе сәбәпле ул шул ук үлчәмле булып, гади дроссельдән эффективрак. Икеләтелгән дроссельләр туклану блокларның керү фильтрлары буларак киң кулланылыш тапкан; шулай ук цифрлы сызыкларның дифференциаль сигнал фильтрларында һәм тавыш техникасында да кулланылыш тапкан.
Трансформатор конструкциясенең төп өлешләре
Трансформаторның гамәли конструкциясендә җитештерүче өч төп төрле концепция арасында сайлый: Бу концепцияләрнең теләсә кайсысы трансформаторның эксплуатацион характеристикаларына яки эксплуатацион ышанычлыгына тәэсир итми, әмма аларны җитештерү процессында әһәмиятле аермалар бар. Һәрбер җитештерүче җитештерү ягыннан иң җайлы булганын сайлый һәм җитештерүнең бөтен күләмендә бу концепцияның кулланышына омтыла. Саплы тип трансформаторның чолганышлары эчендә “үзәк” (сердечник) булса, бронялы тип трансформаторның чолганышлары “үзәк” (сердечник) эчендә. Саплы тип актив компонентка (ягъни чолганышлы “үзәккә” (сердечник)) караганда, чолганышлар яхшы күренә, ләкин алар “үзәкнең” (сердечник) магнит системасының сапларын каплыйлар. “Үзәкнең” (сердечник) өске һәм аскы җигүлеге (ярмо) гына күренә. Бронялы тип трансформаторда “үзәк” (сердечник) чолганышларның төп өлешен үзендә яшерә.
Тагын бер аерма – ул саплы тип чолганышларның күчәре, гадәттә, вертикаль булуы, ә бронялы конструкциядә исә ул я горизонталь, я вертикаль булырга мөмкин. Трансформатор конструкциясенең төп өлешләре булып:
Магнит системасы (магнит үткәргече)
Трансформаторның магнит системасы (магнит үткәргече) — трансформаторның төп магнит кырын локализацияләү максаты белән билгеле геометрик формада җыелган электротехник корыч яки башка ферромагнит материалдан торган элементлар (ешрак пластиналар) комплекты. Аерым өлешләрне бердәм конструкциягә беркетү өчен хезмәт итә торган барлык төеннәр һәм детальләр белән тулысынча җыелган магнит системасы трансформаторның терәге (остов трансформатора) дип атала. Трансформаторның төп чолганышлары шуның өстендә урнашкан магнит системасы өлеше сап дип атала.
Төп чолганышларны тотып тормый торган һәм магнит чылбырын ялгау өчен хезмәт итүче трансформаторның магнит системасының өлеше җигүлек (ярмо) дип атала. Сапларның пространствода урнашуына карап түбәндәге төрләрне аералар:
Чолганышлар
Чолганышның төп элементы булып борылма тора — ул трансформатор магнит системасының өлешен бер мәртәбә уратучы электр үткәргече, яки параллель тоташтырылган шундый үткәргечләр рәте (күп үткәргечле кыл (жила)); бу үткәргечнең электр тогы башка шундый үткәргеч һәм трансформаторның башка өлешләренең токлары белән бергә трансформаторның магнит кырын барлыкка китерә һәм шул магнит кыры тәэсире нәтиҗәсендә бу үткәргечтә электр хәрәкәткә китерүче көч барлыкка килә.
Чолганыш — шул челтәр эчендә борылмаларда барлыкка килгән электр хәрәкәткә китерүче көчләр кушыла торган электр челтәрен тәшкил иткән борылмалар берләшмәсе. Өч фазалы трансформаторда чолганыш дип гадәттә үзара тоташа торган бер көчәнеш өч фаза җыелмасын атыйлар.
Көч трансформаторларында чолганыш үткәргече гадәттә булган пространствоны эффектив куллану өчен (“үзәк” тәрәзәсендә тутыру коэффициентын арттыру өчен) квадрат формада була. Үткәргечнең мәйданы үсүе белән чолганышта “чоңгыл” токларына югалтуларны киметү һәм чолганыш функцияләвен җиңеләйтү максаты белән үткәргеч ике яки күбрәк параллель үткәрүче элементларга бүленергә мөмкин. Квадрат формадагы үткәрүче элемент кыл (жила) дип атала.
Һәрбер кыл я кәгазь чолганыш белән, я лакы ярдәмендә изоляцияләнә. Ике аерым изоляцияләнгән һәм параллель тоташкан кылларның уртак кәгазь изоляциягә ия булырга мөмкин. Уртак кәгазь изоляциядә ике шундый изоляцияләнгән кыл кабель дип атала.
Кабельның кәгазь чолганышы кыл тирәли чолганган киңлеге берничә сантиметр булган нечкә (уннарча микрометр) кәгазь тасмалардан ясала. Кәгазь кирәкле калынлыкка ирешү өчен берничә катлам итеп төрелә. Чоганышларны түбәндәге үзенчәлекләре буенча бүләләр:
Ракичан
Ракичан — Словениянең җәмгыятендә урнашкан авыл.
Любарты
Любарты (Любарты ) — Белоруссиянең Гродно өлкәсе Воранавский районында урнашкан авыл.
Гайфар
Гайфар — Португалиянең Виана-ду-Каштелу округына керә торган фрегезия. муниципалитетына карый.
Любарты
Климаты
Биредә климат уртача, җылы җәй һәм йомшак кыш хас. Гыйнварның уртача температурасы — минус 6,6–5 °C, июльнеке — плюс 17–18,2 °C. Кышын көньяк җилләр, җәен көнчыгыш һәм төньяк-көнчыгыш җилләр исә. Җилнең уртача тизлеге 3 м/сек. Еллык явым-төшем күләме 520—640 мм.
Гайфар
Географиясе
Мәйданы —.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Өч фазалы трансформаторның һәр якның фаза чолганышларның өч төп кушылу ысулы бар:
Подязи
Подязи — Польшаның Диңгез буе воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Трансформаторның беренчел яки икенчел яклары өстәрәк күрсәтелгән өч ысулның теләсә ниндие белән кушылган булырга мөмкин. Бу ысуллар шулай ук төрле характеристикалы берничә төрле комбинация кушылу тәкъдим итә, аларның сайлавы “үзәк” (сердечник) нинди тип булуына бәйле булырга мөмкин. Y-кушылу гадәттә иң югары көчәнешләр өчен, нейтраль нокта җиргә тоташтыру өчен булганда табигый сайлау булып тора. Теләсә нинди очракта да артык көчәнештән саклау өчен яки турыдан җиргә тоташтыру өчен нейтраль үтүле изолятор булуы каралган. Соңгы очракта экономия максатларында нейтраль изоляциясе дәрәҗәсе чолганышның фазы очының изоляция дәрәҗәсеннән кимрәк булырга мөмкин.
Подязи
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Йолдыз белән тоташтырылган чолганышның отышлы ягы шунда ки, трансформация коффициентын регуляциясен ялгау нейтраль очта куелырга мөмкин булуы, шунда ук борылмалар саны ялгаучы җайланмасын урнаштырырга мөмкин булуы. Шуңа күрә борылмалар саны ялгау җайланмасы түбән дәрәҗә мантыйк көчәнеше булганда функцияләргә мөмкин, ә фазалар арасында көчәнешләр аермасы әһәмияткә алмаслык кечкенә булачак. Югарырак дәрәҗә көчәнештә борылмалар санын үзгәртүче ялгаучы җайланма куюга сарыф ителгән акчага караганда бу очракта икътисади сарыф итүләр әзрәк булачак.
Йолдыз сыман тоташтыру трансформаторның бер ягында куллана, башка як өчпочмак ясап тоташтырылырга тиеш, бигрәк тә, йолдыз сыман тоташтыруның нейтрале корылма кую өчен планланган очракларда. Чолганышны өчпочмак сыман тоташтыру нейтраль буенча баручы нуль тәртипле (нулевой последовательности) ток өчен һәм йолдыз сыман тоташтыруның һәрбер фазасы өчен ампер-борылма балансын тәэмин итә, бу нуль тәртипнең (нулевой последовательности) тулы каршылыгының җитәрлек дәрәҗәсен бирә. Чолганышның өчпочмак сыман тоташтыруы булмаса, нуль тәртипле (нулевой последовательности) ток “үзәктә” (сердечник) нуль тәртипле (нулевой последовательности) ток кырларының барлыкка килүенә китерер иде. Әгәр дә “үзәкнең” (сердечник) өч сабы бар икән, бу җигүлектән җигүлеккә кадәр кыр бакның стеналары аша үтәчәк һәм җылылык чыгаруга китерәчәк. Бронялы “үзәк” (сердечник) белән очракта, яки “үзәкнең” биш сабы булганда, бу кыр әйләнүче ян саплар арасында үтәчәк һәм нуль тәртипле (нулевой последовательности) каршылык шактый артачак. Моның нәтиҗәсендә, ток җиргә ялгыш бәреп үтеп ялганса, саклау релесы эшләми торганга кадәр зәгыйфь булып китәргә мөмкин.
Өчпочмак сыман тоташтыруда һәрбер фаза чолганышында ага торган ток \sqrt{3}га бүленгән фаза тогына тигез, шул ук вакытта йолдыз сыман тоташтыруда һәрбер фаза чолганышының сызыклы тогы челтәрнең сызыклы тогына тиңдәш. Икенче яктан караганда, бер үк көчәнеш өчен өчпочмак сыман тоташтыру йолдыз сыман тоташтыруга караганда өч мәртәбә күбрәк борылма булуны таләп итә.
Андреевка (Бөгелмә районы)
Андреевка — Татарстан Республикасының Бөгелмә районындагы авыл.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Чолганышны өчпочмак сыман тоташтыруны югары вольтлы трансформаторларда, ток зурлыгы зур булганда, ә көчәнеш чагыштырмача кечкенә булганда, мәсәлән, күтәрүче трансформаторларда иң түбән көчәнеш чолганышында кебек, кулланырга отышлы.
Андреевка (Бөгелмә районы)
Халык саны — 211 тирәсендә. Почта индексы — 423225.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Чолганышны өчпочмак сыман тоташтыру өченче (һәм аңа тапкырлыларга) гармоникага бер-бер артлы фаза чолгынышарыннан гыйбарәт өчпочмак эчендә әйләнергә мөмкинчелек бирә. Өченче гармоника токлары магнит агымнарының, һәм нәтиҗәдә икенчел чолганышта барлыкка килгән электр хәрәкәткә китерүче көчнең синусоидальлегенең бозылуыннан арыну өчен кирәк. Токның өченче гармоникасының барлык өч фазада да бер төрле юнәлешкә ия, бу токлар йолдыз сыман тоташтырылган, нейтрале изоляцияләнгән чолганышта әйләнә алмыйлар.
Андреевка (Бөгелмә районы)
Тарих
XVIII гасырда нигезләнгән.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
“Үзәкнең” (сердечник) сабы 5 булганда, яки ул бронялы вариантта ясалган булса, магнитландыручы токта өченчел токларга кытлык барлыкка килгән көчәнешнең шактый дәрәҗәдә формасы бозылуына китерергә мөмкин. Трансформаторның өчпочмак сыман тоташтырылган чолганышы бу бозылуны бетерәчәк, чөнки өчпочмак сыман тоташтырулы чолганыш гармоник токларның сүнүен тәэмин итәчәк. Кайвакыт трансформаторларда өченчел Δ-тоташкан чолганыш каралган, бу чолганыш корылма бирү өчен түгел, ә көчәнешнең формасы бозылмасын өчен һәм нуль тәртипле (нулевой последовательности) тулы каршылыкны киметү өчен хезмәт итә. Мондый чолганышлар компенсацион дип атала.
Андреевка (Бөгелмә районы)
Демография
Төп милләтләр (1989 елгы җанисәп буенча): руслар.
Климат
Климат уртача континенталь. Кёппен-Гейгер климатлар классификациясе буенча климатның коды: Dfb. Уртача еллык һава температурасы 4.3 °C.
Трансформатор
Өч фазалы ике чолганышлы трансформаторларның кушылу схемалары һәм төркемнәре
Чолганышлар парын төрле тоташтыру ысулларын кулланып, трансформатор яклар арасында төле дәрәҗәдәге көчәнеш күчешен тәэмин итәргә була. Беренчел һәм икенчел чолганышлар арасында ЭХКК, ЭДСның фазалар күчешен гадәттә тоташтырулар төркеме ярдәмендә тасвирлыйлар. Беренчел һәм икенчел, яки беренчел һәм өченчел чолганышлар арасында көчәнеш күчешен тасвирлау өчен гадәттә сәгать циферблаты белән мисал кулланыла. Бу фазалар күчеше 0° дән 360° ка үзгәрә алганга, ә күчеш 30° адым белән булганга, тоташтырулар төркемен билгеләү өчен 1 дән алып 12 гә кадәр саннар рәте сайлана, биредә һәрбер берәмлек 30° почмак күчешенә тәңгәл килә. Беренчел чолганышның фазасы 12-гә күрсәтә, ә икенчел якның тәңгәл килүче фазасы циферблатның икенче санына күрсәтә. Мисал өчен, иң еш очрый торган Yd11 комбинациясе ике як көчәнешләре арасында 30° күчеш булуын күрсәтә. Тимер юл трансформаторларында шулай ук «ялганышы өзелгән өчпочмак — тулы булмаган йолдыз» тоташтырулар төркеме очрый.
(1124) Стробантия
(1124) Стробантия  — Кояш системасының Марс һәм Юпитер орбиталары арасындагы өлкәсендә урнашкан Кояш тирәли әйләнеп йөрүче астероид.
Коровино (Порецкое районы)
Коровино (Коровино, Коровино) — Чуашстанның Порецкое районында урнашкан авыл.
Трансформатор
Бак
Бак беренче чиратта май өчен резервуар булып тора һәм шулай ук актив компонент өчен физик саклауны тәэмин итә. Ул шулай ук ярдәмчел җайланмалар өчен һәм идарә җиһазлары өчен нигез конструкция сыйфатында хезмәт итә.
Клименка
Клименка — Россия территориясеннән ага торган елга. Омск өлкәсе, Новосибирск өлкәсе, Төмән өлкәсе биләмәләрендә ага. Елга  Тара елгасына кушылып, аның кушылдыгы булып тора. Елга озынлыгы 10 км.
Трансформатор
Бак
Эчендә актив компонент булган бакны май белән тутырганчы, аннан трансформатор изоляциясенең диэлектрик ныклыгын куркынычына яный торган барлык һава суырылып алына (шуңа күрә бак атмосфера басымын минималь деформация белән чыдау өчен ясала).
Коровино (Порецкое районы)
Почта индексы — 429026. Гомумрусия административ-территориаль объектлары бүленеше классификаторы коды - 97235825003. Дәүләт идарәсе секторы операцияләре классификациясе коды - 2101400004000.
(1124) Стробантия
Тарихы
1928 елның 6 октябрендә Эжен Дельпорт тарафыннан Уккел обсерваториясендә ачыла. Астероидның вакытлыча атамасы булып баштан «1928 TB» саналган.
Луви-Субирон
Луви-Субирон — Франциядә урнашкан коммуна, Атлантик Пиренейлар департаментында урнашкан.
Клименка
Су реестры мәгълүматы
Су ресурсларының федераль агентлыгы мәгълүматы буенча:
Трансформатор
Бак
Бакларны проектлаганда тагын бер исәпкә алына торган күренеш - трансформаторның “үзәге” (сердечник) эшләп чыгара торган тавыш ешлыкларның һәм бак детальләренең ешлыклар резонансының тәңгәл килүе, бу әйләнә-тирә мохиткә нурландырыла торган чит тавышны көчәйтергә мөмкин.
Коровино (Порецкое районы)
Федераль салым хезмәте инспекциясе коды - 2138.
Трансформатор
Бак
Бакның конструкциясе майның температурага бәйле киңәюен рөхсәт итә. Күпчелек очракларда аерым киңәйтү бачогы куела, ул шулай ук киңәйтүче дип атала. Трансформаторның номиналь егәрлеге артканда трансформатор эчендә һәм тышында зур токлар йогынтысы конструкциягә тәэсир итә. Шул ук нәрсә бак эчендәге тарату магнит агымы белән була. Көчле ток узулы изоляторлар тирәли магнит булмаган материалдан кертелгән детальләр артык җылыту рискын киметәләр. Бакның югары үткәрүчәнлекле калканнардан эчке капланышы бак стеналары аша агымның узуын рөхсәт итми. Икенче яктан, магнит каршылыгы кечкенә булган материал агымны бак стеналары аша узганчы үзенә кертә.
Тәннассилма (Пылва)
Тәннассилма (Tännassilma) — Эстониянең Пылвамаа өязендә урнашкан авыл.
Кюз-е-Адризан
Кюз-е-Адризан — Франциянең Ду департаментында урнашкан коммуна.
Трансформатор
Схемаларда билгеләнүе
Схемаларда трансформатор түбәндәгечә билгеләнергә мөмкин:
Трансформаторларның кулланылышы
Трансформаторлар ешрак электр челтәрләрендә һәм төрле җиһазларның туклану чыганакларында кулланыла. 250px|right|Электр тапшырулар сызыгында трансформатор
Электр челтәрләрендә кулланылыш
Үткәргеч чыбыкны җылытуга югалтулар үткәргеч чыбык аша үтүче токның квадратына пропорциональ булганлыктан, электроэнергияне зур арага тапшырганда бик югары көчәнешләр һәм зур булмаган токларны куллану отышлы. Куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотып һәм изоляция массасын киметү өчен көнкүрештә бик үк югары булмаган көчәнешләрне куллану хәерле. Шуңа күрә иң отышлы электр энергиясен транспортлау өчен электр челтәрендә күп мәртәбә трансформаторлар кулланыла: башта электростанцияләрдә электр энергиясен транспортлау өчен генераторларның көчәнешен арттыру өчен, ә аннан соң кулланучыларга яраклы булган дәрәҗәгә электр тапшырулар сызыгының көчәнешен киметү өчен.
Трансформаторның ФГК (КПД) югары булса да (югары егәрлек трансформаторлар өчен – 99% тан да артыграк), электр челтәрләрнең бик егәрле трансформаторларында җылылык формасында чыгарыла (мәсәлән, 1 ГВт электростанция блогының типик егәрлеге өчен трансформаторда берничә мегаваттка кадәр егәрлек чыгарылырга мөмкин). Шуңа күрә электр челтәрләре трансформаторларында махсус суыту системасы кулланыла: трансформатор трансформатор мае яки махсус янмый торган сыеклык белән тутырылган бакта урнаштырыла. Май конвекция тәэсирендә яки бак белән егәрле радиатор арасында мәҗбүри рәвештә циркуляцияли. Кайвакыт майны су белән суыталар. “Коры” трансформаторлар чагыштырмача кечкенә егәрлектә (16000 кВт ка кадәр) кулланалар.
Электр туклану чыганакларында куллану
right|thumb|Компакт челтәр трансформаторы Электр җиһазларның төрле төеннәрен тукландыру өчен күп төрле көчәнешләр кирәк. Төрле зурлыктагы берничә көчәнешкә мохтаҗ җиһазлардагы электр тукландыру блоклары эчендә берничә икенчел чолганышлы трансформаторлар бар яки аларның схемаларында өстәмә трансформаторлар бар. Элек күбесенчә көнкүреш челтәре ешлыгында, ягъни 50-60 Гц та эшләүче трансформаторлар кулланылган.
Хәзерге заман радиотехник яки электрон җайланмаларның (мәсәлән шәхси компьютерларның туклану блокларында) туклану схемаларында югары ешлык импульс трансформаторлары киң кулланыла. Импульс туклану блокларында челтәрнең алмаш көчәнешен башта турылайталар, ә аннан соң инвертор ярдәмендә югары ешлыктагы импульсларга әверелдерәләр. Киңлек-импульс модуляциясе (КИМ (рус. ШИМ)) ярдәмендә идарә системасы көчәнешне тотрыкландырырга мөмкин итә. Моннан соң югары ешлык импульслары импульслы трансформаторга бирелә, һәм турылайту һәм фильтрациядән соң тотрыклы даими көчәнеш алалар.
Элек челтәр трансформатор (50-60 Гц та эшли торган) күп җайланмаларның иң авыр детальләрнең берсе булып торган. Моның сәбәбе – трансформаторның сызыкча үлчәмнәре тапшырган егәрлеге белән билгеләнә, шул ук вакытта челтәр трансформаторының сызыкча үлчәме якынча ¼ дәрәҗәдәге егәреккә пропорциональ. Алмаш токның ешлыгын арттырып, трансформаторның үлчәмен киметергә мөмкин. Шуңа күрә хәзерге заман импульслы тукландыру блоклары шул ук егәрлектә сизелерлек дәрәҗәдә җиңелрәк. Югары ешлык комачауларның минималь дәрәҗәсен тәэмин итәргә кирәк булганда, мәсәлән, югары сыйфатлы тавыш уйнатуда кимчелекле яклары булуына кармастан 50-60 Гц та эшләүче трансформаторларны тукландыру схемаларында кулланырга дәвам итәләр.
Эшләү дәвере
thumb thumb Трансформаторның эш дәверен ике категориягә бүләргә мөмкин:
Параллель режимда эш
Трансформаторларның параллель эше бик гади сәбәп өчен кирәк. Йөкләнеш кечкенә булганда, кечкенә трансформаторның буш йөреш югалтулары зур була, шуңа күрә аның урынына берничә кечкенәрәк егәрлекле трансформаторлар тоташтыралар, алар кирәге булмаганда схемадан өзеләләр. Ике яки күбрәк трансформаторны параллель тоташтырганда кирәк булган шартлар: Башка сүзләр белән әйткәндә, иң охшаш трансформаторларны кулланылырга кирәк дигән сүзне аңлата. Иң яхшы вариант бер үк модель трансформаторлар. Өстәрәк китерелгән таләпләрдән тайпылышлар шул өлкәгә карый торган белемнәрне кулланганда булырга мөмкин.
Ешлык
Трансформаторның беренчел чолганышының көчәнешләре бер үк булганда, 50 Гц ешлыгы өчен эшләнгән трансформатор, 60 Гц челтәр ешлыгы өчен кулланырга мөмкин, әмма киресенчә түгел. Шуңа өстәп куела торган электр җиһазларын алмаштырырга кирәк булырга мөмкин икәненә игътибар бирергә кирәк. Номиналь ешлыгыннан артык булган ешлыкта магнит үткәргечендә зыянлы токларның зурлыгы арта, магнит үткәргеченең һәм чолганышның җылынуы зур була һәм моннан килеп чыга торган хәлләр урын ала.
Коровино (Порецкое районы)
Халык
2010 ел җанисәбен алу буенча биредә 204 кешенең яшәве мәгълүм.
Трансформатор
Трансформатор көчәнешен регуляцияләү
Электр челтәренең йөкләнешенә карап, аның көчәнеше үзгәрә. Кулланучыларның электр алгычларының нормаль эше өчен көчәнешнең бирелгән дәрәҗәдән рөхсәт ителгән чикләрдән күбрәк тайпылмавы кирәк, шул сәбәпле челтәрдә төрле регуляция ысуллары кулланыла.
Коровино (Порецкое районы)
Халык
2002 елгы җанисәп буенча күпчелекне алып торучы халык: руслар (96%).
Трансформатор
Артык көчәнешләр төрләре
Куллану процессында трансформаторлар эш параметрларыннан артык көчәнешкә дучар ителергә мөмкин. Бу артык көчәнешләр озынлыгы буенча ике төркемгә классификацияләнә: Трансформатор шулай ук кыска вакытлы һәм узу артык көчәнешләре комбинациясенә дучар булырга мөмкин. Кыска вакытлы артык көчәнешләр узулы артык көчәнешләрдән соң барырга мөмкин. Артык көчәнешләр, аларның килеп чыгышын сыйфатлаучы төп ике төркемгә классификацияләнә:
Ракова Стеза
Ракова Стеза — Словениянең җәмгыятендә урнашкан авыл.
Географиясе
Мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Конари (Кутновский повяты)
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Блай (округ)
Блай — Франциядәге округ (Arrondissement). Жиронда департаментына карый.
Географиясе
Мәйданы — 696 км². Округ 4 кантоннан тора, алар үз чиратында 55 коммунага бүленгән.
Пверто-Аякучо
Пверто-Аякучо (Puerto Ayacucho) — Венесуэланың Амасонас штатында урнашкан шәһәр.
Тарих
1924 елда нигезләнгән.
Яблонь-Ушинске
Яблонь-Ушинске — Польшаның Подлясье воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Гзи-Виснова
Гзи-Виснова — Польшаның Мазовия воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Пшаничана
Пшаничана (Пшанічана ) — Белоруссиянең Витебск өлкәсе Вайханский районында урнашкан авыл.
Климаты
Биредә климат уртача, җылы җәй һәм йомшак кыш хас. Җил җәен төньяк-көнбатыштан, кышын көньяк яки көньяк-көнбатыштан исә, кышын еш кына циклоннар уза һәм җепшек һава торышы тора.
Трихиаз
Трихиаз (trichiasis; гр. trichos чәч + iasis патологик процесс) — керфекләрнең дөрес үсмәве (күз алмасына карап үсүе).
Таралган булдырылган чир, ул аерым чир буларак яки кабак кырыеның җөйләүле үзгәрешләре хроник блефарит, herpes zoster ophthalmicus кебек чирләр нәтиҗәсендә икенчел барлыкка килә ала. Трихиазны псевдотрихиаздан аерырга кирәк, ул кабак бөгелгәндә барлыкка килә һәм тотрыксыз була ала; чын трихиазның ялгыш диагнозы дөрес булмаган дәвалау тактикасына китерә.
Дәвалау
1.	 Эскәк белән керфекләр 	эпиляциясе дәвалауның гади һәм нәтиҗәле ысулы булып тора, әмма аны һәр 4-6 атна кабатларга кирәк.
2.	 	Электролизисны аерым дөрес үсмәгән керфекләрдә кулланалар, ләкин канәгатьләндерерлек нәтиҗәгә җитү өчен бу ялыктыргыч процедураны күп тапкыр үткәрергә кирәк. Электрокаутер инәсен чәч букчасына юнәлтеп, йогынтыны өслегендә коагуляцияләнгән тукыма куыклары барлыкка килгәнче дәвам итәләр. Керфекне алып аталар. Кабат процедура 40% очракта кирәк була һәм җөйләнүгә китерә ала.
3.	 	Криотерапия күп санлы керфекләр эпиляциясендә бик нәтиҗәле була. Махсус ике тапкыр "туңдыру-эретү" циклын -20°С кулланалар. Мөмкин өзлегүләрдән тире некрозы, кара тәнле пациентларда депигментация, мейбомий бизләре зарарлану билгелиләр, бу прекорнеаль яшь пәрдәсенә тискәре чагыла ала һәм кабак кырые төзелеше үзгәрүенә китерә ала.
4.	 	Аргонлазерлы абляция аерым урнашкан берничә керфекләрне бетергәндә файдалы. Процедураны түбәндәгечә башкаралар:
а)	башлангыч йогынтыны 50 мкм, 0,2 сек һәм 1000 мВт рәвешендә үткәрәләр;
в)	тап зурлыгын 200 мкм кадәр зурайталар һәм авызны фолликул яткан урынына кадәр тирәнәйтәләр;
г)	күпчелек пациентларга 1-2 сеанс үткәрергә кирәк.
5. Хирургик дәвалау тулы чөйсыман резекция итеп яки якын торган керфекләр кечкенә урында урнашканда алгы пластинканы алып ату һәм башка дәвалау ысуллары нәтиҗәсез булмаганда кулланыла.
Бонкур-ле-Буа
Бонкур-ле-Буа (Boncourt-le-Bois) — Франциянең Кот-д’Ор департаментына караган коммуна, Нюи-Сен-Жорж кантонына карый.
Географиясе
Коммуна мәйданы — 7.58 км².
Пиану-де-Сус
Пиану-де-Сус — Румыниянең Алба жудецында урнашкан авыл. коммунасына карый.
Географиясе
Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Любары
Любары (Любары ) — Белоруссиянең Гродно өлкәсе Лидский районында урнашкан авыл.
Климаты
Биредә климат уртача, җылы җәй һәм йомшак кыш хас. Гыйнварның уртача температурасы — минус 6,6–5 °C, июльнеке — плюс 17–18,2 °C. Кышын көньяк җилләр, җәен көнчыгыш һәм төньяк-көнчыгыш җилләр исә. Җилнең уртача тизлеге 3 м/сек. Еллык явым-төшем күләме 520—640 мм.
(4235) Татищев
(4235) Татищев  — Кояш системасының Марс һәм Юпитер орбиталары арасындагы өлкәсендә урнашкан Кояш тирәли әйләнеп йөрүче астероид.
Кече Кернежка
Кече Кернежка (Кече Корнежка, Юкова) — Россия территориясеннән ага торган елга. Архангельск өлкәсе, Вологда өлкәсе биләмәләрендә ага. Елганың тамагы Онега елгасының сул ярыннан 120 км ераклыкта урнашкан. Елга озынлыгы 33 км.
ZNF765
ZNF765 —  аксымы, шул ук исемдәге ген тарафыннан кодлана торган югары молекуляр органик матдә.
Тәннассилма (Түри)
Тәннассилма (Tännassilma) — Эстониянең Ярвамаа өязендә урнашкан авыл.
NGC 7483
NGC 7483 — Томанлыклар һәм йолдыз тупланмалары яңа гомуми каталогында теркәлгән галактика.
Тарихы
Әлеге галактика елда   тарафыннан, яктылык җыючы элемент буларак көзге кулланучы,  зурлыктагы оптик телескоп ярдәмендә ачылган.
Йолгечти (Якутие)
Йолгечти (Yolgeçti) — Төркия Җөмһүриятенең Көнчыгыш Анатолия бүлгесе Эрзурум иле Якутие илчесенә караган бер мәхәллә (mahalle).
Дюрей
Дюрей — Франциянең Сарта департаментында урнашкан коммуна.
Вест-Пелцер (Көньяк Каролина)
Вест-Пелцер  — Америка Кушма Штатларының Көньяк Каролина штатында урнашкан зур булмаган шәһәр (town).
Тарихы
Огачи шәһәре  елда нигезләнгән.
Пожички
Пожички — Польшаның Диңгез буе воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Раковле
Раковле — Словениянең җәмгыятендә урнашкан авыл.
Географиясе
Мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Шошони (Айдахо)
Шошони  — Америка Кушма Штатларының Айдахо штатында урнашкан шәһәр.
Тарихы
Шошони шәһәре  елда нигезләнгән.
Географиясе
Шәһәр мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
12-нче армия корпусы (Россия)
12-нче армия корпусы (12 ак) (12-й армейский корпус (12 ак)) – Рус-төрек сугышы һәм Беренче бөтендөнья сугышында Россия Кораллы көчләре эчендәге оператив хәрби берләшмә.
1876 елның 1 ноябрендә 12-нче, 33-нче җәяүле гаскәр дивизиялары һәм 12-нче кавалерия дивизиясы составында оештырылган.
Штаб-квартирасы: Вильнода була.
Корпус артиллериясы башлыгы
1910 елны корпус артиллериясы башлыгы вазифасы корпус артиллериясы тикшерүчесе вазифасы бәлен алмаштырыла.
Корпус артиллериясы башлыгы / тикшерүчесе вазифасы генерал-лейтенант дәрәжесенә караткан. Бу бурычка билгеләнгән генерал-майор дәрәҗәсендәге кешене хезмәтне төзә булдыру белән генерал-лейтенант итәп берьюлы дәрәжесе бирелгән.
Корпус интенданты
Корпус интенданты вазифасы полковник дәрәжесенә караган.
Вя Дон Монца (Леко)
Вя Дон Монца — Италиянең Ломбардия төбәге өязендә урнашкан торак пункт.
Восмедьяно
Восмедьяно — Испаниянең Сория провинциясендә урнашкан муниципалитет.
Вя Дон Монца (Леко)
Географиясе
Вя Дон Монца Апеннин ярымутравының урта өлешендә, Италия башкаласы Римнан төнякка таба урнашкан.
Восмедьяно
Географиясе
Муниципалитет мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Кагва
Кагва (Cagua) — Венесуэланың Арагва штатында урнашкан шәһәр.
Вя Дон Монца (Леко)
Климаты
Биредәге җирләргә Урта диңгез климаты хас, җәй чагыштырмача коры һәм кызу, эссе, ә кыш — йомшак.
Кагва
Тарих
1620 елда нигезләнгән.
Гандра (Валенса)
Гандра  — Португалиянең Виана-ду-Каштелу округына керә торган фрегезия. муниципалитетына карый.
Географиясе
Мәйданы —.
Левел-Грин (Пенсильвания)
Левел-Грин  — Америка Кушма Штатларының Пенсильвания штатында урнашкан халык санын алу урыны (census-designated place, CDP).
Географиясе
Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Ном (Төньяк Дакота)
Ном  — Америка Кушма Штатларының Төньяк Дакота штатында урнашкан шәһәр.
Тарихы
Ном шәһәре  елда нигезләнгән.
Географиясе
Шәһәр мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
(1126) Отеро
(1126) Отеро  — Кояш системасының Марс һәм Юпитер орбиталары арасындагы өлкәсендә урнашкан Кояш тирәли әйләнеп йөрүче астероид.
Тарихы
1929 елның 11 гыйнварында Карл Райнмут тарафыннан Гейдельберг обсерваториясендә ачыла. Астероидның вакытлыча атамасы булып баштан «1929 AC» саналган.
Конин (Лодзь воеводалыгы)
Конин  — Польшаның Лодзь воеводалыгы гминаcында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Кюзанс (Ду)
Кюзанс — Франциянең Ду департаментында урнашкан коммуна.
Люк-де-Беарн
Люк-де-Беарн — Франциядә урнашкан коммуна, Атлантик Пиренейлар департаментында урнашкан.
Зур Колчим
Зур Колчим — Россия территориясеннән ага торган елга. Пермь крае, Коми Республикасы биләмәләрендә ага. Елга  ? елгасына кушылып, аның кушылдыгы булып тора. Елга озынлыгы 25 км.
Су реестры мәгълүматы
Россия дәүләт су реестры мәгълүматы буенча елга Чулман бассейн округында урнашкан. Кече елга бассейны — Чулман кушылдыклары бассейны Агыйдел кушылганчы, елга бассейны — Чулман.
Су ресурсларының федераль агентлыгы мәгълүматы буенча:
Гзовице
Гзовице — Польшаның Мазовия воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Яблонь-Янковце
Яблонь-Янковце — Польшаның Подлясье воеводалыгы гминасында урнашкан авыл.
Климаты
Климаты уртача, йомшак кыш һәм җылы җәй белән характерлана. Гыйнварның уртача температурасы -1 °C — -5 °C, июльдә +17 °C — +19 °C. Явым-төшем 500-800 мм.
Вьяна-де-Дуэро
Вьяна-де-Дуэро — Испаниянең Сория провинциясендә урнашкан муниципалитет.
Географиясе
Муниципалитет мәйданы —. Диңгез дәрәҗәсе өстеннән биеклектә урнашкан.
Любна
Любна (Любна ) — Белоруссиянең Гродно өлкәсе Карэлицкий районында урнашкан авыл.
Климаты
Биредә климат уртача, җылы җәй һәм йомшак кыш хас. Гыйнварның уртача температурасы — минус 6,6–5 °C, июльнеке — плюс 17–18,2 °C. Кышын көньяк җилләр, җәен көнчыгыш һәм төньяк-көнчыгыш җилләр исә. Җилнең уртача тизлеге 3 м/сек. Еллык явым-төшем күләме 520—640 мм.
Бордо (округ)
Бордо — Франциядәге округ (Arrondissement). Жиронда департаментына карый.
Географиясе
Мәйданы — 1522 км². Округ 25 кантоннан тора, алар үз чиратында 82 коммунага бүленгән.
Вя Дон Ньоки (Милано)
Вя Дон Ньоки — Италиянең Ломбардия төбәге өязендә урнашкан торак пункт.
Увеит
Увеит — тамырлы тышчаның ялкынсынуы. Ләкин бу атаманы күз эчендәге күп төрле формалы ялкынсынуны тасвирлау өчен кулланалар, монда увеаль тракт кына түгел, челтәркатлау һәм аның тамырлары җәлеп ителү керә. (рәс. 14.1). Увеаль трактны (тамырлы тышчаны) күзнең урта тышчасын атыйлар, аңа төсле катлау, керфексыман җисем һәм хориоидея керә.
Алгы увеит ике форма белән билгеләнә.
• Ирит, бу очракта ялкынсыну башлыча төсле катлауны җәлеп итә.
Вя Дон Ньоки (Милано)
Климаты
Биредәге җирләргә Урта диңгез климаты хас, җәй чагыштырмача коры һәм кызу, эссе, ә кыш — йомшак.
Увеит
• Иридоциклит, бу очракта ялкынсынуга төсле катлау һәм керфексыман җисем җәлеп ителә.
Арадаш увеит дип күбесенчә пыяласыман җисемдә тупланган ялкынсыну күренешләрен атыйлар.
• Ретинит — челтәркатлауда беренчел чыганак белән ялкынсыну.
• Хориоидит — хориоидеяда беренчел чыганак белән ялкынсыну.
• Васкулит — челтәркатлау артерияләре һәм/яки веналары ялкынсынуы.
Панувеит — бөтен увеаль трактның таралган ялкынсынуы. Эндофтальмит дип күзнең бөтен төзелешен җәлеп иткән, агыннан кала, еш үлекле ялкынсынуны атыйлар,
Панофтальмит — күз чокырына еш тарала алган бөтен күз алмасы ялкынсынуы.
NB Иң еш формасы алгы увеит, аннары арткы увеит, арадаш увеит һәм панувеит була.
Билгеләмә
1. Увеит кинәт яки әкренләп барлыкка килә ала.
2. Барыш дәвамлыгы буенча увеит 3 айдан әзрәк булса чикләнгән яки озаграк барса кабатланучы була ала.
3. Барышы
а) кискен увеит кинәт барлыкка килү һәм чикләнгән барыш белән сыйфатлана;
б) кабатланучы увеит дәвалау булмаганда 3 айдан ким булмаган кабатланучы өзлегүләр белән сыйфатлана;
в) хроник увеит дәвалауны туктатканда тиз (3 айдан иртәрәк) кабатланучы ялкынсыну белән билгеләнә;
г) дәвалаудан соң кимендә 3 ай чирнең активлыгы булмавын ремиссия дип атыйлар.
Анамнез
Увеит этиологиясен билгеләгәндә җентекләп карау белән тулы гомуми һәм офтальмологик анамнезны җыярга кирәк. Лаборатория сынаулары файдалы була ала, ләкин чирнең этиологиясен төгәл билгеләргә сирәк булыша.
1. Чирне билгеләнгәндә авыру яше, — бик мөһим күрсәткеч, чөнки увеитларның кайбер төрләре билгеле яшь төркемнәренә генә хас.
• Ювениль идиопатияле артрит (ЮИА) һәм токсокароз белән бәйле увеит башлыча балаларда очрый.
• Ядрәсыман хориоретинопатия һәм «сөйрәлүче» хориоидит гомернең 5-7 дистәсендәге авыруларга күбрәк хас.
• HLA-B27 белән бәйле увеит һәм Бехчет чире күбесенчә яшь авыруларны зарарлый.
• Челтәркатлауның кискен некрозы һәм токсоплазмоз төрле яшьтә үсеш алырга мөмкин.
NB Беренчел увеит өлкән яшьтә сирәк барлыкка килә, шуңа мондый очракларда увеитка охшаган чирләр, беренче чиратта күз эчендәге лимфома турында шикләнергә кирәк.
2. Раса Бехчет чире (Урта диңгез, урта һәм көньяк көнчыгыш Азия халыкларында очрый) һәм Фогт-Коянаги-Һарада (Кытай һәм Азиянең башка илләренең төп халкы, АКШ’та төп индейцлар ешрак чирли) кебек чирләрдә әһәмияткә ия.
3. Географик урнашу зур әһәмияткә ия була ала, чөнки инфекцион увеитның кайбер формалары (Лайм чире һәм күзнең шикләнгән гистоплазмоз синдромы) билгеле өлкәләрдә генә була.
4. Моңарчы булган күз чирләре анамнезы ачыклауда файдалы була ала. Мәсәлән, кабатланучы берьяклы кискен алгы увеит эпизодлары HLA-B27-бәйле увеит турында уйлата, ә элек булган операция яки җәрәхәт симпатияле офтальмия яки факоген увеит турында аңлата.
5. Гомуми анамнез зур әһәмияткә ия, аеруча кайбер инфекцияләр тудыргычлары белән бәйләнешне ачыклаганда, мәсәлән туберкулез яки сифилис һәм шулай ук кайбер чирләрнең диагнозын раслаганда, мәсәлән Бехчет чире (авыз куышлыгы яки бот арасында җәрәхәтләнү). Увеит кайбер системалы кабул ителгән дарулар белән килеп чыга ала, мәсәлән рифабутин һәм цидофовир.
6. Гигиена һәм ризык гадәтләре кайбер инфекция формаларына карата шик булганда, шулардан токсокароз (азыкка җир кисәкләре эләгү белән бәйле), токсоплазмоз (азыкка пешеп бетмәгән ит куллану һәм авыл өлкәсендә су эчү) һәм цистицеркоз (эндемияле өлкәләрдә дуңгыз итен куллану) ачыклауда әһәмиятле була.
7. Җенси холык. Җенси мөнәсәбәтләр сифилис һәм КИВ-инфекция йоктыру буенча куркынычлык шарты санала.
8. Наркотиклар куллану — КИВ-инфекция һәм гөмбәчекле эндофтальмит йоктыру буенча куркынычлык шарты.
9. Йорт җәнлекләре. Мәчеләр токсоплазмоз һәм «мәчеләр тырмалау» чире тапшыруында катнаша, ә көчекләр белән элемтә кешеләрне токсокароз инфекциясен йоктыру куркынычлыгына китерә.
Гади герпес вирусы чыгарган алгы увеит
1. Гранулематозлы ХАУ трабекулит һәм КЭБ арту белән бергә бара ала (увеит белән гипертензия), ләкин мөгезкатлауда кискен барыш белән бергә булу им түгел. Төсле катлау атрофиясе еш очрый — чыганаклы яки сектораль (рәс. 14.39). Кайвакыт үзлегеннән гифеманы күзәтергә була.
2. Дәвалау. Стероидларны урынлы (кискен мөгезкатлау барышы белән эпителий кимчелеге булмаганда) һәм эчкә ацикловир (400 мг 5 тапкыр көнгә).
Herpes zoster вирусы чыгарган алгы увеит
1. Гранулематозлы ХАУ herpes zoster ophthalmicus белән якынча 50 % авыруда очрый, аеруча герпеслы тимгелләр борынның кырыйдагы йөзендә булганда (Һатчинсон билгесе) (рәс. 14.40). Ялкынсыну гадәттә җиңел һәм симптомсыз бара, әмма сирәк очракта фибриноз экссудат һәм гипопион яки гифема белән авыр була ала. Төсле катлауның калган сектораль атрофиясе 25 % очракта була һәм мөгаен окклюзив васкулит белән бәйле.