Қазандық_агрегаттың_жылулық_балансының_теңдеулері
мұнадғы іп.п iпв i'  - қыздырылған будың меншікті энтальпиялары, қамтамасыздандыру суының және қазандық су, кдж/кг; л - тоқтаусыз үрлеушінің үлесі, эдетте Д-дан 2...5% құрайды. Егер, қазандық агрегатта қаныққан бу жасалынатын болса, онда іп.п (18.8) теңдеуде будың қаныққан меншікті энтальпиясы і" алмастырады; б) қазандық агрегаттар үшін, одан ыстық суды алу үшін: qk=i2-i1 мұндағы і2 және і1 - қазандыққа түсетін және одан шығатын сұйық, кДж/кг, судың меншікті энтальпиясы. Қазандық агрегатта пайдалы пайдаланылған жылулықтың, мүмкінді жылулықтан пайызбен алынуын, мына формуламен анықтайды: Сонымен, q'1 шамасы қазандық агрегаттың, пайдалы әсер коэффициенті, брутто ηкбр болып есептелінеді, яғни: ηкбр= 90...94% қазіргі кездегі қуатты қазандық агрегаттар үшін және 70...80% - аз қуатты агрегаттар үшін. (18.10) және (18.11) теңдеулерді қолдана отырып, отын шығынын мына формуланы табамыз: Теңдеу бойынша, қазандық агрегатпен отын шығынын В қабылданған ηкбр бойынша немесе отынның В белгілі секундты шығыны бойынша есептейді. Газбен ұшып кететін жылулық шығынының жоғалуын түсіндірілуі - қазандық агрегаттан түтінді газдың жеткілікті жоғарғы температурамен шығуы арқылы, көп мөлшерлі жылулықты алып кетеді де, ол қоршаған ауаға тарап кетеді. Бұл жоғалуды, қазандық агрегаттан өнімнің жанып шығуындағы және қазандық агрегатқа түсетін суық ауаның, энтальпия айырмашылығымен анықталады: яғни, iКет - меншікті немесе ұшып кететін газдың көлемдік энтапьпиясы кезіне, сәйкес келетін артық ауа коэффициенті акет және vKeт температурадағы, кДж/кг немесе кДж/м3; і°с.а - меншікті немесе ауаның көлемдік энтальпиясы қазандық агрегатқа келіп түсетін температура кезіндегі, кДж/кг немесе кДж/м3 теориялық қажетті жануға арналған. iкет және і°с.a энтальпиясына арналған 1 кг нақтылы жанған отын. Көбейткіш (100-94), теңдеуде (18.13) отынның механикалық түгел жанбауы салдарынан, өнім көлемінің жануының кемуін, есепке алуын, мына формуламен табады: Ұшып кететін газ энтальпиясы Укет және vKeT пропорционалды болады. Ауаның артық коэффициентінің үлғаюынан, көлемі ұлғаяды, сондықтан да ұшып кететін газбен бірге шығыны да артады. Агрегатган кейінгі, артық ауа коэффициенті акет=ат+Δа (ат-оттықтағы артық ауа коэффициенті, ал Δа - газ жүргізгіштегі аздап болатын айналдыра ораушыдағы (обмуровка) тығыз жабылмауы арқылы ауа соруы). Сондықтан, қазандық агрегат, ең төменгі ат жұмыс істеуі және отынның химиялық толық жануын қамтамасыздандырылуы тиіс, одан басқа, ауаның саңлаулардан сорылуы минимумда болуы керек. q'2 шамасы қатты қабатты отынды жағу кезіндегі, агрегаттың, аз қуаттылығының үлкен қазандық агрегатындағы сұйық, шаң түріндегі көмірді және газ түріндегі отынды жағу 6...8 және 10... 15% құрайды. Химиялық толық жанбауынан, q'3 жоғалуы, ауаның жануға түсуіндегі жетпеу кезінде, жандыру деңгейінің температурасының аздығынан, ауаны отынмен дұрыс араластырмау кезінде және басқа себептерден пайда болады. q'3 шамасын, газдың 9шып шығуы, құрамындағы жанғыш компоненттердің жануының суммалы жылулығымен анықтайды. Жобалау кезінде, қазандық агрегаттардЫң жылулығын есептеу нормасын қолдана отырып, д3=0...2% деп алады. Жұмыс істеуші агрегаттың ұшып шығушы газдарын талдау мәліметтері бойынша, q'3 шығынының бағалануын жүргізеді. Егер, ұшып шығатын газдар өнімінің толық жанбау процессінде, тек қана, көміртегінің тотығы болса, онда, қатты және сұйық отынды жағу кезіндегі, әдеттегі жағдайы болады, онда, химиялық толық жанбауындағы жылудың жоғалуын (кДж/кг) мына теңдеумен шешеді: мұндағы Vco - CO көлемі, м3/кг; CO - көлемі бойынша кұрғақ газдағы CO болуы, %; qc0 - CO жануындағы жылулықтың көлемі, 12800 кДж/м3 тең. Қатты отынды жағу кезінде, (18.15) формулаға және (18.13) формуладағы q'2 механикалық жанбауына түзетулер енгізіледі. Механикалық толық жанбауынан, жоғалуынан, қатты отынның жануы жалғасады. Әдетте, оттыққа түскен отын массасының барлығы түгел жанбайды. Оның кейбір бөлігі, ошақ қалдығына түседі (шлак), қалған майда түрлері оттықтан және түтіндік құбырдан газбен бірге атмосфераға ұшып араласады. Механикалық түгел жанбауынан, суммалы жоғалуын (%), мына теңдеумен шешеді: мұндағы q4шл, q4туcy , q4ушу - шлакпен, түсу және ұшып кетуіне сәйкес жылудың жоғалуы.