章：其他安全设施
节：防风栅与防雪栅
标题：防风防雪栅施工质量检查与偏差控制要求
防风栅和防雪栅的质量过程控制应符合下列规定:3. 施工过程中应加强质量检查，各检查项目应符合要求:相邻基础中心距离的规定值或允许偏差是±20mm，检测方法是尺量，基坑尺寸的规定值或允许偏差是±30mm，检测方法是尺量，法兰盘安放水平度的规定值或允许偏差是≤4mm/m，检测方法是水平尺量，基础顶面平整度的规定值或允许偏差是≤4mm，检测方法是尺量，混凝土强度的规定值或允许偏差是满足设计要求，检测方法是根据现行《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1）中规定的“水泥混凝土抗压强度评定方法”检测，预埋件齐全，地脚螺栓外露部分应妥善保护的规定值或允许偏差是满足设计要求，检测方法是目视，立柱竖直度的规定值或允许偏差是≤3mm/m，检测方法是垂线、直尺或经纬仪。