章：其他安全设施
节：防风栅与防雪栅
标题：防风防雪栅基础施工质量控制要点
防风栅和防雪栅的质量过程控制应符合下列规定:1. 基础施工过程应按下列规定进行质量检查:1. 基础应依据设计位置放样，相邻基础中心距离允许偏差为±20mm。2. 基坑尺寸不小于设计值，允许偏差为±30mm。地基承载力和基础埋深应满足设计要求。3. 用水平尺检测法兰盘安放水平，水平度允许误差为≤4mm/m，预埋件应齐全，地脚螺栓外露部分应妥善保护。