title: Προδιαγραφές λειτουργίας και δοκιμές ηλεκτρολογικών πινάκων
titleType: AlternativeTitle
Creators: name: Stokidis, Andreas D.
Publisher: name: National Technological University of Athens
Year: 2011
Subjects: Ηλεκτρολογικοί πίνακες
Πρότυπα
Δοκιμές επαλήθευσης προδιαγραφών
Προδιαγραφές ασφαλείας
Βιομηχανικές διατάξεις
Τεχνικές προδιαγραφές
Switchgear assemblies
Standards
Tests specification
Controlgear assemblies
Τechnical specification

description: 102 σ.
description: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των προδιαγραφών και των αντίστοιχων δοκιμών που σχετίζονται με τη σύνθεση, τη λειτουργία, την σχεδίαση, τα υλικά κατασκευής και τον περικλειόμενο εξοπλισμό ενός ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη των ηλεκτρολογικών πινάκων που υπάρχουν στην αγορά, οι διατάξεις/συσκευές που ενσωματώνονται σε αυτόν και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που τον χαρακτηρίζουν. Αναφορικά οι ηλεκτρολογικοί πίνακες χωρίζονται στους συνήθεις πίνακες διανομής και στους πίνακες τύπου πεδίου. Οι πιο διαδεδομένες διατάξεις/συσκευές που τον απαρτίζουν είναι οι ασφάλειες τήξης, οι μικροαυτόματοι διακόπτες ισχύος, οι διακόπτες διαρροής έντασης, οι ηλεκτρονόμοι και οι χρονοδιακόπτες. Στο 2ο κεφάλαιο αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πρότυπα και στους φορείς τυποποίησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθεί ένα περίβλημα (πλαίσιο) που προορίζεται να είναι μέρος ενός ηλεκτρολογικού πίνακα. Οι προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δοκιμές ελέγχου που αναλύονται βρίσκονται στο πρότυπο IEC 62208. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές και οι αντίστοιχες δοκιμές ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρολογικού πίνακα χαμηλής τάσης με το περίβλημα και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό του στο εσωτερικό του. Χαμηλής τάσης χαρακτηρίζεται ο πίνακας με ονομαστική τάση λειτουργίας το πολύ μέχρι και 1000 V a.c. ή 1500 V d.c. Στην περίπτωση της εναλλασσόμενης τάσης το ανώτατο όριο της ονομαστικής συχνότητα λειτουργίας ορίζεται στα 1000 hz. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους πίνακες μέσης και υψηλής τάσης. Μέσης τάσης θεωρούνται οι πίνακες με ονομαστική τάση από 1 kV μέχρι και 52 kV και υψηλής από 52 ΚV και πάνω. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές ασφαλείας για τους πίνακες μέσης και υψηλής τάσης. Μέσης τάσης θεωρούνται οι πίνακες με ονομαστική τάση από 1 kV μέχρι και 52 kV και υψηλής από 52 ΚV και πάνω.
description: The scope of this diploma thesis is the presentation of IEC specifications and corresponding tests (type and routine) applies to low-voltage switchgear and controlgear assemblies. They are related with the configuration, the operation, the design, the construction materials, the encompassed electrical and mechanical equipment of these assemblies. In the first chapter, the types of assemblies, information about apparatus, that are incorporated in them and electrical characterestics, which define an assembly, are described. Switchgear and controlgear assemblies are separated to usual distribution switchboards and Cubicle switchboards. The most common apparatus that compose a switchboard are mains fuse, circuit breakers, residual current circuit breakers, relays and time switches. The second chapter begins with a short report on the standards and on the standard organizations. Afterwards specifications, which are related on enclosure of low voltage electric switchboards, are presented and analyzed. These specification and the corresponding tests can be found in IEC 62208 standard. The third chapter describes the specification and corresponding tests about entire electric switchboard with its enclosure and other equipment in its interior. The rated voltage of assemblies, which are characterized as “low-voltage” does not exceed 1 000 V a.c. and 1500 d.c. In case of a.c the frequencies does not exceed 1 000 Hz. The final chapter describes the specification and corresponding tests about medium high voltage Switchgear and controlgear assemblies. The rated voltage of assemblies, which are characterized as “medium-voltage” are above 1 kV and up to including 52 kV and these, which are characterized as “high-voltage” their rated voltage is above 52 KV.