Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας στο υδροθεραπευτήριο των Λουτρών Αγίας Παρασκευής Χαλκιδικής
Creators: name: Φουτσιτζόγλου, Ανδρονίκη Νικολάου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2015
Subjects: Θερμομεταλλική Πηγή Αγίας Παρασκευής – Κασσάνδρα Χαλκιδική
Aντλία θερμότητας ανοιχτού κυκλώματος
Eξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση - TEE-KENK, RETScreen
Thermal spring of Agia Paraskevi – Kassandra Chalkidiki
Groundwater heat pump system
Energy saving for heating - TEE-KENK, RETScreen

description: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση του Υδροθεραπευτηρίου της Αγίας Παρασκευής στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας. Στο υπο μελέτη υδοθεραπευτήριο εξετάζεται ειδικότερα το σενάριο εφαρμογής ενός συστήματος αντλίας θερμότητας ανοιχτού κυκλώματος, με την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης του κτιρίου, το οποίο περιλαμβάνει λέβητα και καυστήρα πετρελαίου. Προς την κατεύθυνση αυτή και σε επίπεδο προμελέτης, πραγματοποιείται τεχνικο–οικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αποτίμηση της αξιοποίησης του υφιστάμενου γεωθερμικού πεδίου για το εξεταζόμενο σενάριο. Για την επίτευξη των ανωτέρω, χρησιμοποιήθηκαν ως υπολογιστικά εργαλεία τα λογισμικά ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ version 1.28 και RETScreen. Με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ το οποίο βασίζεται στην μέθοδο ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, εκτιμάται η ετήσια ενεργειακή απαίτηση του κτιρίου για θέρμανση, βάσει της οποίας προσδιορίζεται η απαιτούμενη χωριτικότητα της αντλίας θερμότητας του εξεταζόμενου σεναρίου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ξεκάθαρα την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τετραγωνικό μέτρο θερμαινόμενης επιφάνειας. Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας το λογισμικό RETScreen, αξιολογείται η οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης, η οποία κρίνεται ως συμφέρουσα, ενώ παράλληλα ποσοτικοποιούνται και περιβαλλοντικά οφέλη του έργου. Ωστόσο, προέκυψαν περιορισμοί σχετικά με την απαιτούμενη παροχή της πηγής για την υποστήριξη του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας και την ικανοποήση των κύριων θερμαλιστικών χρήσεων. Οι βασικές αδυναμίες καθ΄όλη τη διάρκεια της διπλωματικής ήταν η έλλειψη υδρολογικών δεδομένων για την πηγή, όπως επίσης και των ακριβών στοιχείων του συστήματος θέρμανσης.
description: The present thesis aims to investigate the possibility of energy savings for the purpose of heating the premises of the Spa complex of Ayia Paraskevi, at the area of Cassandra of Chalkidiki by making use of geothermal energy. At the spa which is being examined, a particularly close look is taken at the scenario of applying a groundwater heat pump system, by replacing the existing building’s thermal system, which includes boiler and oil burner. Towards this direction and while in the level of preliminary study, a technical – financial analysis is performed as well as an environmental valuation of developing the existing geothermal field for the under study scenario. To achieve the above objectives, the softwares “TEE-KENAK version 1.28” and “RETScreen” were used. With the software “TEE-KENAK” which is based on the method of a semi-permanent condition of the monthly method of the European Standard EN ISO 13790, the annual energy demand of the building for heating purposes is being estimated, by which the required heat pump capacity is defined, for this study scenario. The results clearly show the reduction of the energy consumption per meter of heated surface. Thereafter, while using the software “RETScreen”, the economic/financial sustainability of the investment is evaluated, which is defined - or not - as beneficial, while the environmental benefits of this project are quantified. Nevertheless, some restrictions occurred concerning the demanding apply of the source for the support of the heating system with heat pump and the satisfaction of the spa facilities needs. The main weaknesses during the entire process of the thesis were the lack of hydrological data for the source as well as the accurate data of the heating system.