ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ В АСПЕКТЕ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
Creators: name: ФИЛОНЕНКО В.Н.
name: ЦЫГАНКОВ Д.Н.
name: ШВЕЦОВ А.А.
Publisher: name: Сахар
Year: 2018
Subjects: САХАРНЫЙ ЗАВОД
SUGAR FACTORY
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ
HEAT AND POWER PLANT
ТУРБОУСТАНОВКА
TURBINE UNIT
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ENERGY EFFICIENCY
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
FINANCIAL COSTS
ПРЕДЕЛЬНОЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ
ЗАКУПКА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
PURCHASE OF ENERGY RESOURCES
HEAT CONSUMPTION EFFICIENCY
MARGINAL HEAT CONSUMPTION

description: Предложен метод выбора режима эксплуатации турбоустановок тепловых электростанций сахарных заводов (ТЭЦ) на базе предельно минимальных удельных расходов тепловой энергии на переработку свёклы. Получила финансовое обоснование необходимость сопровождать работы по снижению расхода тепловой энергии на переработку свёклы с работами по снижению расхода электроэнергии, соблюдая условие qс.з &gt; qlimmin. Выполнение этого условия гарантирует режим эксплуатации турбоустановки без «сброса» отработанного пара турбины в атмосферу и приёма заводом электроэнергии от энергосистемы района. Сформирован метод определения необходимого для завода объёма электроэнергии, принимаемого от энергосистемы района, в зависимости от проектного уменьшения удельного расхода тепловой энергии на переработку свёклы. Метод позволяет оценить финансовую привлекательность проекта энергосбережения. Предложена методика определения финансовых затрат на энергоснабжение сахарного завода для всех режимов эксплуатации турбоустановки сахарного завода. Установлено влияние стоимости электроэнергии в энергосистеме района на выбор режима эксплуатации турбоустановок ТЭЦ. Предложен метод определения типоразмера турбоустановки ТЭЦ сахарного завода, удовлетворяющего удельным показателям теплои электропотребления сахарного завода. Представленная информация позволит службе энергоменеджмента сахарного завода оперативно формировать соответствующие режимы эксплуатации турбоустановки ТЭЦ, обеспечивающие минимизацию финансовых затрат на энергоснабжение предприятия.A method is proposed for selecting the mode of operation of turbine units of thermal power plants of sugar plants (CHP) based on the maximum-minimum specific heat distribution rates for beet processing. Has received a financial justification for the need to accompany work to reduce the consumption of thermal energy for beet processing with work to reduce the consumption of electricity, observing the condition: qsug.f &gt; qlimmin. The fulfillment of this condition ensures the operating mode of the turbine installation without «dumping» the steam turbine into the atmosphere and without receiving the electric power from the power system of the district. A method has been developed for determining the amount of electricity necessary for the plant to be received from the district’s power system, depending on the projected reduction in the specific heat consumption for beet processing. The method makes it possible to assess the financial nature of the energy saving project. A method for determining the financial costs for the energy supply of the sugar factory for all operating modes of the turbine installation of the sugar plant is proposed. The influence of the cost of electric power in the power system of the district on the choice of the operation mode of the turbo-turbines of the CHPP is established. A method is proposed for determining the standard size of a turbine installation of a CHP plant, which meets the specific heat and electricity indicators of the sugar plant. The presented information will allow the energy management service of the sugar factory to promptly form the appropriate operating modes of the turbo-power plant, ensuring the minimization of financial costs for the power supply of the enterprise.