prowadnicach umożliwiających regulację ich wysokości; lokalizacja tablic

umożliwia samodzielne i wygodne korzystanie z nich przez osoby poruszające

się na wózku;

5.7. Biblioteki i strefy nauki

a. W bibliotekach i strefach nauki zapewnione jest minimum jedno stanowisko

dla osób z niepełnosprawnościami; stanowisko to jest oznakowane – zgodnie

ze

„Standardem projektowania

informacji wizualnej Politechniki

Wrocławskiej” (załącznik nr 1);

b. Stanowisko dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone jest w stół

z regulacją wysokości oraz w sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie

z urządzenia osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku;

c. Przejścia między elementami wyposażenia mają szerokości min. 90 cm;

dostęp osobom o ograniczonej mobilności zapewniono co najmniej do

punktów obsługi i do czytelni;

6. Pomieszczenia sanitarne

a. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, między posadzką a ścianą oraz

między elementami wyposażenia a tłem, zachowane są kontrasty

kolorystyczne (min. 30% LRV);

22

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

b. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ściany

i posadzki mają

powierzchnię matową;

c. Pomieszczenia sanitarne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

sytuowane są na każdej kondygnacji; mogą one być oddzielnym

pomieszczeniem lub stanowić część toalet ogólnodostępnych;

d. Dojście do pomieszczeń

sanitarnych przeznaczonych dla osób

z niepełnosprawnościami jest pozbawione barier architektonicznych;

e. Przed wejściem do pomieszczenia sanitarnego przeznaczonego dla osób

z niepełnosprawnością

zapewniona

jest powierzchnia manewrowa

o wymiarze 150x150 cm;

f. W

pomieszczeniach

sanitarnych

przeznaczonych

dla

osób

z niepełnosprawnościami należy uwzględnić następujące zalecenia:

− drzwi do pomieszczenia są zabezpieczone do poziomu 40 cm;

− w pomieszczeniu zapewniona jest powierzchnia manewrowa o wymiarze

nie mniejszym niż 150x150 cm, a przed urządzeniami sanitarnymi

pozostawiono powierzchnię min 90x120 cm;

− przy misce sedesowej pozostawia się przynajmniej z jednej strony wolną

przestrzeń o wymiarze 90 cm (odległość do najbliższej przeszkody

pionowej); zaleca się pozostawianie wskazanej powierzchni z obu stron

urządzenia;

− górna krawędź miski sedesowej usytuowana jest na wysokości 46-48 cm

nad poziomem posadzki;

− górna krawędź umywalki zamocowana jest na wysokości 80 cm (maks. 85

cm) nad poziomem posadzki, zaś pod urządzeniem pozostawione jest 67-

70 cm wolnej przestrzeni (umywalka bez szafek i wystających kolanek);

− przy misce sedesowej zamocowane są dwa uchwyty w rozstawie 65-70

cm, w tym min. jeden składany; uchwyty wystają 15 cm poza krawędź

miski sedesowej;

23

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

− uchwyty przy misce sedesowej umieszczone są 28 cm ponad górną

krawędzią urządzenia, tj. 74-76 cm nad posadzką;

− przy umywalce znajdują się dwa uchwyty w rozstawie 80 cm, mocowane

na wysokości równej górnej krawędzi umywalki; zaleca się mocowanie

umywalek z wbudowanymi uchwytami;

− przy umywalce zamocowane jest lustro (nieruchome) na wysokości 100

cm nad poziomem posadzki (dotyczy dolnej krawędzi lustra);

− wszystkie urządzenia typu podajnik papieru, suszarka, dozownik mydła,

mocowane są na wysokości 80-110 cm nad poziomem posadzki (dotyczy

dolnej krawędzi urządzenia);

− przycisk uruchamiający spłukiwanie wody w misce sedesowej sytuowany

jest na ścianie na wysokości 80-110 cm nad poziomem posadzki lub

mocowany jest na uchwycie znajdującym się przy misce sedesowej;

7. Rozwiązania przeciwpożarowe

a. Zalecane jest, aby drzwi z pomieszczeń otwierające się na drogi ewakuacyjne,

były drzwiami wykładanymi;

b. Drzwi przeciwpożarowe – usytuowane na traktach komunikacyjnych – zaleca

się wyposażyć w uchwyty antypaniczne;

c. Drzwi przeciwpożarowe sytuowane na traktach komunikacyjnych (nie do

pomieszczeń), zaleca się wyposażać w elektryczną blokadę przytrzymującą je

w pozycji otwartej; w przypadku wybuchu pożaru, blokada zwalnia się i drzwi

ulegają automatycznemu zamknięciu;

d. Drzwi przeciwpożarowe są łatwe w obsłudze przez osoby słabsze fizycznie

i z niepełnosprawnościami – zastosowane są na przykład samozamykacze

wykonane w technologii wspomagania otwierania;

e. Przy projektowaniu ewakuacji należy uwzględniać potrzeby osób

z niepełnosprawnościami:

24

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

− w nowych budynkach zaleca się

tworzenie w obrębie

ewakuacyjnego tzw. miejsca oczekiwania w formie wyodrębnionego

pomieszczenia lub powiększonego spocznika;

− miejsca oczekiwania sytuowane są w sposób nieograniczający drogi

ewakuacyjne, a ich wymiar umożliwia bezpieczne oczekiwanie osoby

poruszającej się na wózku;

− jeśli miejsca oczekiwania wyznaczone są jako oddzielne pomieszczenia

(mające odpowiednią ochronę p.poż), to zaleca się je wyposażać w środki

ochrony przeciwpożarowej (środki gaśnicze, koce ochronne itp.) oraz

urządzenia komunikacji pozwalające na dwukierunkową łączność ze

służbami odpowiedzialnymi za ewakuację;

− w budynkach istniejących – na każdej kondygnacji – zalecane jest

wyznaczenie punktów zbiórki osób potrzebujących asysty / pomocy przy

ewakuacji, najlepiej w pobliżu klatek schodowych (lub w jej obrębie);

− punkty zbiórki dla osób potrzebujących dodatkowej pomocy/asysty przy

ewakuacji zaleca się oznaczyć i – jeśli istniej taka możliwość – wyposażyć

w przycisk alarmowy lub przycisk wzywający personel;

− miejsca oczekiwania lub punkty zbiórki osób potrzebujących asysty /

pomocy przy ewakuacji są oznaczone oraz odpowiednio oświetlone;

− budynki wyposażone są w wózki ewakuacyjne lub inne urządzenia

umożliwiające ewakuację osób o ograniczonej mobilności (przy klatce

ewakuacyjnej należy zapewnić miejsce do przechowywania tego typu

urządzenia);

− jeśli urządzenia umożliwiające ewakuację osób o ograniczonej mobilności

nie są umieszczone na każdej kondygnacji, przy każdej ewakuacyjnej

klatce schodowej konieczne umieszczenie jest informacji o tym, gdzie

znajduje się sprzęt; informacja ta powinna znaleźć się przynajmniej na

parterze, przy każdej klatce ewakuacyjnej;

− alarm przeciwpożarowy ma sygnał dźwiękowy i świetlny;

trzonu

25

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

− zaleca się, aby drogi ewakuacyjne oznaczone były w sposób dotykowy,

w formie znaków dotykowych umieszczanych w łatwo dostępnych

miejscach (np. na narożnikach ścian, na poręczach) i/lub dotykowych

planów ewakuacyjnych;

8. Schody

a. W nowych budynkach schody mają szerokość 150-180 cm;

b. W nowych budynkach zaleca się projektować stopnie o wysokości 14-16 cm

i głębokości 30-37 cm;

c. W nowych budynkach schody są pełne, a nie ażurowe lub transparentne;

w budynkach istniejących dąży się do usunięcia występujących ażurów, pod

warunkiem, że wielkość stopni będzie spełniać wymogi przepisów

budowlanych;

d. W nowych budynkach stopnie są proste, bez zwisów i podcięć;

e. Schody otwarte, które pojawiają się w przestrzeni komunikacyjnej

zabezpieczona są w dolnej części tak, aby ich konstrukcja nie zagrażała

użytkownikom; wysokość, do której należy zabezpieczyć strefę pod schodami

wynosi 210 cm; strefę pod schodami najlepiej zabudować np. jako

pomieszczenie gospodarcze itp.;

f. Powierzchnia stopni jest antypoślizgowa, matowa, bez zbędnych wzorów;

g. Krawędź pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego (dotyczy także

stopni na spocznikach pośrednich) oznaczona jest w kontrastowym kolorze

(min. 70% LRV); wymagane jest oznaczenie stopnicy i podstopnicy pasem

o grubości 5 cm;

h. Na początku i na zakończeniu biegu schodowego usytuowane są pola

ostrzegawcze, sygnalizujące zmianę poziomów;

i. Poręcze sytuowane są z obu stron biegu schodowego i kontynuowane na

spocznikach pośrednich;

26

Projekt "Politechnika nowych szans" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

j. Na początku i końcu biegu schodowego poręcz przedłużona jest o 30 cm

i zakończona w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie, np. dogięta

„na okrągło” w kierunku ściany lub podłoża;

k. Poręcz wyróżnia się barwnie na tle ściany; jeśli wchodzi ona w światło skrajni

ciągu pieszego, to dodatkowo oznaczona jest kolorem kontrastującym

z otoczeniem (min. 50% LRV);

l. Część chwytna poręczy ma przekrój koła lub owalu o średnicy ok. 3,5-4,5 cm.

Dopuszcza

się przekrój prostokątny

z zaokrąglonymi krawędziami.

W przypadku, gdy poręcz przytwierdzona jest do ściany lub balustrady, to

oddalona jest ona od płaszczyzny pionowej co najmniej 5 cm; poręcz

mocowana jest od dołu, aby zapewnić pewny chwyt podczas przesuwania

dłoni po poręczy;

m. Na poręczach zaleca się umieszczać

informację dotykową wykonaną

w alfabecie Braille’a lub czytelnego piktogramu (np. strzałki); informacja

powinna być krótka i czytelna – może wskazywać numer piętra czy kierunek

ewakuacji;