问题：如何测量放线

土建/房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的，一直到主体工程封顶都离不开施工放线。大致分三个阶段：建筑物定位（放线）、基础施工（放线）和主体施工（放线）。一、建筑物定位，是房屋建筑工程开工后的第一次放线，建筑物定位参加的人员是：城市规划部门（下属的测量队）及施工单位的测量人员（专业的），根据建筑规划定位图进行定位，最后在施工现场形成（至少）4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。二、基础施工放线，建筑物定位桩设定后，由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核（监理人员主要是旁站监督、验证），最后放出所有建筑物轴线的定位桩（根据建筑物大小也可轴线间隔放线），所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩（至少4个）及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。基础定位放线完成后，由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线，进行基础开挖。放线工具：经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员，就是施工员放线。注意：基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上，防止轴线定位桩破坏了，用来补救。三、主体施工放线，基础工程施工出正负零后，紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作，放线工具：经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上，在建筑物的施工层面上弹出轴线，再根据轴线放出柱子、墙体等边线等，每层如此，直至主体封顶。施工放线有多种方法，条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定，一般龙门桩主要用于基础施工放线，基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面，用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记，在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确，这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线，用钢尺量测标高，这样就可以到主体封顶。这种方法是最简单实用的。说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上。但要学会看图纸，学会必要的仪器操作。线工是个综合性很强的工种，不仅要掌握各种仪器的操作，而且得能识图，并且能快速地记忆数值，要求精确的操作等等。首先学会水准仪、经纬仪的操作，然后学习识图，最好是能画图，接着熟悉图纸，从放大线开始，确定轴线位置，最后放局部轴线，弹出墙体留置洞口等等，只有多练习，勤问人，等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。施工放线现场操作有多种放线方法；一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线，前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点，在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板，在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线，尽量把线拉紧，然后用勾股定理采用钢尺合尺，尺寸要大一点，一般用6、8、10m，这样比较准确，首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点，然后两人拉尺，一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合，然后龙门板上固定施工线，用钢尺从头再校对一次，确认无误后四周挂线、钢尺校核，根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点，用铅垂垂于地面，这样就可以用石灰粉分别放开挖线了，用水准仪在龙门板上测放控制高程。后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了，只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点，图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。具体一点：1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板，用经纬仪在钢板上找出交点，刻痕，做为竖向投测轴线的基点，然后用大线锤怎样往上吊比较方便。用线锤尖对准轴线的基点，当线锤对准基准点时，用对讲机通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时，对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值，并通知楼上人员及时调钢丝线中的位置，当从两侧方向锤尖与十字中都重合时，可通知上层定点。至于钢丝线的弹力问题确实是存在的，关键是在于楼层上的放钢丝线的绞线轮要经过特制，可以进行微小高度调整，并能可靠的锁定，这样放线时就比较方便了。2、高层因层高高及有外脚手架，故线锤法及外控法均不适宜，可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔，通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来，如留3个孔的话，经纬仪都可不用，仅线锤和钢尺就可完成放线。3、 +-0.000以下采用外空法，即打好控制桩，用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法，即用经纬仪将控制轴线投测到首层平面上，首层平面在可通视的位置上预埋钢板，用经纬仪在钢板上找出交点，刻痕，做为竖向投测轴线的基点，然后用铅垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法．具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板，在钢板上找出交点，刻痕，做为竖向投测轴线的基点，然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在从一层向二层引，你对准一层的点用激光经纬仪向上打，在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了．然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线的位置了。

第1部分 定位和测量放线施工方案及技术措施 1.1 定位和测量放线施工方案 1.1.1 定位和测量放线工程简介 本工程为加建建筑,地下部分为现有建筑(1～17 轴/A～F 轴为地下室,现已 施工完成) ,地上 2 层(局部四层),首层为体能检测、检录室、跆拳道。1.1.2 定位和测量放线工程施工组织 1、施工测量总体思路 本工程地下室结构已由其他施工单位施工完成,我方必须对其轴线位置、结构 尺寸进行复测,如超出规范要求,及时向监理、业主等有关单位汇报,并共同研究 确定处理方案。 1.1.3 平面轴线控制网测设方法 1、平面控制网布设原则 1) 平面控制网坐标系的选用:本工程根据设计要求采用北京城市坐标系统。 三等水准导线测量技术要求等级 三等(国家) 三等(企业) 每千米高差中 误差(mm) 6 6 路线长度 (km) ≤50 ≤50 水准仪型号 DS3、DS1 DS3、DS1 往返次数 往返各一次 往返各一次 附合闭合差(mm) ±12L ±10L 1/2 1/2 注:L 为往返测段附合水准路线长度(km) 3、水准点的埋设及观测技术要求 1) 水准点的埋设 水准点选在土质坚硬,便于长期保存和使用方便的地方。3 1、基础结构测量 基础结构施工测量采用外控法,主要使用的测量仪器有:全站仪、经纬仪、水 准仪等测量仪器。 1) 主轴线的投测与细部放样 (1) 基础施工测量:在垫层砼面进行基础定位放线前,以建筑物场区平面控制 网为基准, 校测主轴线控制桩无误后, 将经纬仪架设在基坑边缘上的轴线控制桩上, 以正倒镜挑直线法将所需的轴线投测到垫层砼面上,投测允 许误差±2mm。 垫层砼面上轴线投测完成,经校测合格后,用墨线弹出基础、柱等边线,用红 油漆以三角形式标注清楚。 基础放线的允许误差序号 1 2 3 4 5 6 长度 L、宽度 B 的尺寸(m) L(B)≤30 30<L(B)≤60 60<L(B)≤90 90<L(B)≤120 120<L(B)≤150 150<L(B) 允许误差(mm) ±5 ±10 ±15 ±20 ±25 ±30 备注 2) 基础施工高程测量 土方工程移交前向基底引测标高基准点,即以现场高程控制点为依据,使用精 密水准仪将高程引测到基坑施工面上。4) 测站观测限差 水准观测的视线长度、前后视距差、视线高度按下表要求进行。 5、施工图、测量桩点,必须经过校算、校测合格后才能作为测量依据。 6、加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。 7、在每层结构体施工完后立即组织测量人员、会同测量监理工程师对整个结 构体的垂直度、平面位置、楼层标高进行一次实测实量,并及时将其复验测量报告 报验至测量监理工程师和技术设计管理部,以便指导后续施。 1.2.2 定位测量管理及资料编制 1、本工程现场测量生产工作任务由技术设计管理部组织安排,技术工作由技 术负责人负责,前期建筑物定位,轴线测量方案主要由技术设计管理部测量工程师 8 负责,土建工程管理部及测量放线工配合共同完成,现场前期生产工作任务由项目 副经理牵头,技术设计管理部组织人员实施测量方案。 8、所用线坠不能置于不稳定处,以防受碰被晃掉落伤人。 第2部分 钢筋混凝土结构工程施工方案及技术措施 2.1 钢筋混凝土施工方案 本节简述了钢筋混凝土工程施工组织、主体结构施工工艺流程、典型段施工流 程,其次阐述了钢筋、模板、混凝土等一般分项工程的施工工艺、方法,详述了超 长无缝结构技术、基础底板大体积混凝土施工技术措施等重点部位、关键技术的施 工方案。 部位 室外看台 基础形式 条形基础 宽?高(mm) 1000?300、1400?300 构造柱 240?240 圈梁 240?240 基底标高 -1.8m 砼强度等级 C30,垫层为 C15 9 室外平台 阶梯形独立基础 两阶,每阶高 300,下阶 平面尺寸:1600?900 250 500?750 等 备注:250 厚板为空心板,除羽毛球兼篮球场楼板、看台及楼梯板外,其他大部分平板为 空心板 1、钢筋工程简介 本工程工程钢筋主要采用 HPB300 、HRB400,设计钢筋直径为Φ 6-Φ 32mm,各 部位钢筋情况如下表所示。

优质解答建筑施工放线是施工管理人员的基本技能之一.每项建筑工程施工开始就是施工定位放线,它关系到整个工程的成败.由于放线错误造成的房屋错位,不能满足功能设施要求的现象,屡见不鲜.施工放线是保证工程质量至关重要的一环.下面共同探讨建筑施工测量放线技术.1一般矩形建筑物放线技术1.1施工放线的第一步是复核规划定点位置一般施工总平面图上绘出的坐标,由规划技术人员现场定位,而规划定位是理论值与现场建筑物的实际位置有差别,一定要复核、纠正.如2005年由本公司负责承接施工的广西都安县人民政府办公大楼工程,若按规划定点放线,一条长长的弧线错位100cm,无法吻合.由于面积特大,相关尺寸多,用有关坐标设计的理论有错误,设计图改正后,再规划定点,重新放线,与之相连的外广场又不吻合,只能根据现场实际调整合适,历时10多天纠正.需重新放线纠正定位的工程还有本公司施工的河池市教育局住宅楼、金城江区食品公司住宅楼等等,故不能完全按规划定点放线,需综合设计意图,根据现场实际情况确定位置,然后将控制点引出建筑物场外,保护好桩位.