问题：疏散门的宽度

公共建筑的门宽最小尺寸是1.0m。在一般设计中，1.0米，1.2米，1.5米为常用尺寸，分别对应这不同的使用功能。　　按照《建筑防火设计规范》规定：　　5.3.8（房间设一个疏散门的条件）房间位于2 个安全出口之间，疏散门的净宽度不小于0.9m除托儿所、幼儿园、老年人建筑外，房间位于走道尽端，其疏散门的净宽度不小于1.4m 。　　5.3.14 除本规范另有规定者外，建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m。　　5.3.15 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.4m。　　公共建筑：包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。

一、二级耐火等级的公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区，可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口，但应符合下列规定：①利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时，应采用防火墙与相邻防火分区进行隔离；②建筑面积大于1000㎡的防火分区，直通室外的安全出口不应少于2个；建筑面积不大于1000㎡的防火分区，直通室外的安全出口不应少于1个；③该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按建筑设计防火规范第5.5.21条规定计算所需疏散总宽度的30%，建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。

①不宜布置在袋形走道的两侧或尽端，当必须布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门到最近安全出口的距离不应大于9m；一个厅、室的建筑面积不应大于200m2；②建筑面积大于50m2的厅、室，疏散出口不应少于2个。每个防火分区的安全出口，宜按不同方向分散设置；当受条件限制需要同方向设置时，两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。2.安全出口的宽度建筑中安全出口总宽度，与安全疏散设施的构造形式，建筑物的耐火等级、使用性质、消防安全设施等多种因素有关。安全出口宽度检查时，需要注意：（1）除建筑设计防火规范另有规定外，公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合下表的规定。（2）人员密集场所的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.40m，且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m，并应直接通向宽敞地带。（3）剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度，应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定，并应符合下列规定：1观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.60m的净宽度计算，且不应小于1.00m；边走道的净宽度不宜小于0.80m。

1.疏散门的数量疏散门的数量根据房间或场所需要的疏散总宽度经计算确定，与安全出口的设置原则基本一致。检查要求为：公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，当房间仅设一个疏散门时，需要注意：①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m2。②位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。

宅建筑户门的净宽度不小于0.9m；观众厅及其他人员密集场所的疏散门，净宽度不得小于1.4m。需要注意：（1）疏散门的宽度与走道、楼梯宽度的匹配性。一般，走道的宽度均较宽，当以疏散门宽为计算宽度时，楼梯的宽度不得小于疏散门的宽度；当以楼梯的宽度为计算宽度时，疏散门的宽度不得小于楼梯的宽度。此外，下层的楼梯或疏散门的宽度不得小于上层的宽度；对于地下、半地下，则上层的楼梯或门的宽度不得小于下层的宽度。（2）体育馆、剧院、电影院和礼堂观众厅疏散门的宽度与数量、疏散时间的匹配性。例如，如一座容量为8600人的一、二级耐火等级的体育馆，如果观众厅的疏散门设计为14个，则每个疏散出口的平均疏散人数为8600/14=614（人）。假设每个出口的宽度为2.2m（即4股人流所需宽度），则通过每个疏散门需要的疏散时间为不符合疏散要求。因此，需要考虑增加疏散门的数量或加大疏散门的宽度。如果采取增加出口的数量的办法，将疏散门数量增加到18个，则每个疏散门的平均疏散人数为8600/18=478（人），通过每个疏散门需要的疏散时间则缩短为符合疏散要求。

Ⅰ、非高层：1.普通疏散门净宽2.普通疏散走道和楼梯净宽3.人多场所内走道净宽4.人多场所疏散门净宽5.人多场所室外小巷净宽6.室外疏散梯和金属梯、消防梯净宽7.各类总宽计算原则8.影剧院类体育馆各类总宽计算9.商店等人多场所各类总宽计算Ⅱ、高层： 1.普通疏散门净宽2.普通疏散走道和楼梯净宽3.楼梯间及前室疏散门净宽4.特殊情况5.人多场所内走道净宽6.人多场所疏散门和外走道净宽7.地下室各类宽度8.室外疏散梯9.停机坪出口Ⅰ、非高层单项宽度1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m；2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m；不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。

3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算，且不应小于1m；边走道不宜小于0.8m。4.人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1.4m，门应外开，不应设门槛，门口内外1.4m范围内不设踏步。5.人员密集的公共场所室外疏散小巷净宽不小于3m，并应直接通向宽敞地带。6.室外疏散梯和可作为疏散的金属梯净宽不小于0.9m，室外消防梯净宽不小于0.6m。各类总宽度7.各类民用建筑底层疏散外门、疏散走道、疏散楼梯、安全出口的各自总宽度应按规范规定的疏散宽度指标计算确定。楼梯按每层人数计算总宽，下层楼梯宽度及首层外门（上部人员亦使用）总宽按其上层人数最多一层计算。地下建筑中上层楼梯宽度及首层外门（上部人员亦使用）总宽应按其下层人数最多一层计算。

1.高层公共建筑位于两个安全出口之间的疏散门净宽不应小于0.9m，位于尽端的不应小于1.4m。2.高层建筑内走道和楼梯净宽不小于1.0m/通过100人，首层外门总宽应按其上层人数最多一层计算。且内走道和首层外门的净宽不小于《高规》表6.1.9的各项指标，楼梯净宽不小于《高规》表6.2.9的各项指标。3.疏散楼梯间及其前室的门净宽不小于1.0m/通过100人，且不应小于0.9m。4.单面布房的住宅，其走道出垛处的净宽不应小于0.9m。5.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.8m/通过100人计算，且不应小于1m，边走道不宜小于0.8m。

消 防 设 计 专 篇 4、工程概况 4.1 、广州市易发商务酒店有限公司位于广州市白云区人和镇方华路。 本工程总建筑面积 为 9000.00 平方米。首层建筑面积为 1485 平方米，二层建筑面积为 1375 平方米，三 至六层建筑面积均为 1440 平方米，七层建筑面积为 380 平方米。装修后首层为商铺、 二层为 KTV 房；三层为桑拿，四层为沐足，五层、六层为客房，七层为餐厅用途。 4.2、该场所设有四个安全出口，四座疏散楼梯。 4.3、疏散宽度计算： 4.3.1、首层疏散宽度计算： 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 第 6.1.9 条规定， 高层建筑首层疏散外门的总宽度，按人数最多的二层每 100 人不小于 1.00m 计算，疏 散外门的最小净宽按表 6.1.9 规定不应小于 1.2m。 首层疏散门宽度=1485m2×0.5 人/m2÷100 人/m=7.425m 首层实际疏散门宽度=1.825+1.5+1.5+3.0=7.825m＞7.4m 且每樘疏散门的宽度均大于 1.2m，故符合规范要求。 4.3.2、二层疏散宽度计算： 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 第 6.2.9 条规定， 疏散楼梯总宽度按其通过人数每 100 人不小于 1.00m 计算，疏散楼梯的最小净宽按表 6.2.9 规定不应小于 1.2m。每个 KTV 房人数按 2 人计算，二层 KTV 房数为 44 个。 三至六层疏散楼梯宽度=44 个客房×2 人÷100 人/m=0.88m， 三至六层实际疏散宽度=1.821+1.5+1.5+1.75=6.571m＞0.88m 且每座疏散楼梯宽度均 大于 1.2m，符合规范要求。 4.3.3、三至六层疏散宽度计算： 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 第 6.2.9 条规 定，疏散楼梯总宽度按其通过人数每 100 人不小于 1.00m 计算，疏散楼梯的最小净宽 按表 6.2.9 规定不应小于 1.2m。每个客房人数按 2 人计算，三至六层客房数均为 44 个。 三至六层疏散楼梯宽度=48 个客房×2 人÷100 人/m=0.96m， 三至六层实际疏散宽度=1.75+1.5+1.5+1.75=6.50m＞0.96m 且每座疏散楼梯宽度均大 于 1.2m，符合规范要求。 4.3.4、天面疏散宽度计算： 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 第 4.1.5A 条规定，  高层建筑内其它场所最大容纳人数按 0.5 人/ m2 计算，面积按厅室建筑面积计算；第 6.2.9 条规定，疏散楼梯总宽度按其通过人数每 100 人不小于 1.00m 计算，疏散楼梯 的最小净宽按表 6.2.9 规定不应小于 1.2m。 天面疏散楼梯宽度=厅室面积 380m2×0.5 人/m2÷100 人/m=1.9m 天面实际疏散楼梯宽度 =1.5+1.75+1.75=5.0m ＞ 1.9m 且每座疏散楼梯宽度均大于 1.2m，符合规范要求。 5、各系统设计简介 5.1、自动喷水灭火系统设计简介 5.1.1 、按中危险等级Ⅰ级设计 ,设计流量为 16L/S, 设计喷水强度 6L/min.m2，作用面积 160m2。 5.1.2、消防自动喷水系统管道采用镀锌管，管道允许公称压力为 Pg=1200 千帕。 5.1.3、管道连接：DN100 采用法兰或沟槽式连接。 5.1.4、消防喷头，带电接点阀门等采用成品，并报消防部门批准方可使用。 5.1.5、楼层使用功能，平面布臵等如有改变，应相应调整消防平面，并报有关部门批准。 5.1.6、各层消防管道贴梁下走管，吊顶面喷头向下安装，吊顶内净空大于 800mm 时应安装 上、下喷头，向上安装的喷头，喷头浅水盘与楼板的距离为 10 厘米。 5.1.7、安装喷头设计动作温度为 68℃。 5.1.8、水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致。 5.1.9、在离消防水池取水口距离为 15~40m 间设有两台 DN100 的喷淋水泵接合器。 5.1.10、各项施工及验收应按国家及地方现行有关规范的要求执行。 5.2、室内消防栓给水系统设计简介 5.2.1 消火栓系统设计流量为 10L/S。 5.2.2、选用单门单栓，箱体尺寸 950*650*240，内设 DN65 消防栓一个, DN65 合纤衬胶水带 25m,φ19 喷嘴水枪一支,栓口安装高度 1.1 米,消防栓箱暗装。 5.2.3、室内消火栓数量确保建筑任何一点均有两支水枪充实水枪同时到达。 5.2.4、每个室内消火栓处均设直接启动消防泵的破玻按钮及报警警铃。 5.2.5、在离消防水池取水口距离为 15-40m 间设有一台 DN100 的消火栓水泵接合器。 5.4、灭火器的配臵设计简介 5.4.1、遵照国家现行的《建筑灭火器配臵设计规范》执行。按中危险等级考虑，在每个  消火栓箱下的灭火器箱内均设手提式磷酸铵盐干粉灭火器（ MF/ABC4） ，每具灭火 级别为 2A。 5.4.2、灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设臵在灭火器箱内或挂钩、 托架上，其顶部离地面高度不应大于 1.50m；底部离地面高度不宜小于 0.08m。灭 火器箱不得上锁。 5.3、火灾自动报警系统设计简介 5.3.1、(1)、本系统采用智能消防报警系统，具有火灾报警、联动控制、紧急广播，消防电 话等功能。系统包括手动报警器、感烟探测器、等报警装臵，同时系统监测消火栓按 钮（即破玻璃按钮）的动作信号。 5.3.2、按平面图确定探测器位臵时，应按现场的实际情况，遵循下列原则，适当调整探测 器的位臵和数量。探测器至墙壁、梁边的水平间距，不应小于 0.5m，至多孔送风顶 棚的孔口，水平间距不小于 0.5m。探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角 不应大于 450。 5.3.3、自动报警按钮，安装在墙上，距地面的高度为 1.5m；而警铃为 2.2m。 5.3.4、除注明外，所有线路穿 DN16 的电线管敷设。当管槽明敷时，应外涂防火漆。从接线 盒、线槽等处引至探测器底座盒、控制设备盒等的线路应加金属软保护。所有模块 都集中安装在每层的模块箱内。 5.3.5、各项施工及验收应按国家及地方现行有关规范的要求执行。 5.5、应急照明和疏散指示系统设计简介 5.5.1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志； 5.5.2、消防应急照明灯具宜设臵在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。 5.5.3、沿疏散走道设臵的灯光疏散指示标志，应设臵在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m 以下的墙面上，且灯光疏散指示标志间距不应大于 20m；对于袋形走道，不 应大于 10m； 在走道转角区， 就应大于 1.0m， 其指示标志应符合现行国家标准 《消 防安全标志》GB 13495 的有关规定。 5.5.4、疏散走道的地面最低水平照度不应低于 0.5 lx； 5.5.5、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于 1.01 lx； 5.5.6、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于 5.0 lx； 5.5.7、所有线路均穿金属钢管或线槽保护，当明敷时应刷防火油漆。  5.7、消防机械排烟系统设计简介 5.7.1、二至六层中间走道采用机械排烟，防烟楼梯间及楼梯前室采用加压送风系统。 5.7.2、消声及减震措施。 ①、消防排烟风机之防火软接要求耐温 280℃30 分钟。 ②、风机吊装时采用弹簧减振吊架。 ③、机房门采用甲级防火门。 5.7.3、消防控制 ①、 当火灾火警发生时,消防中心应立即发出指令,立即起动该着火防火分区排烟风机, 关闭所有空调、通风设备系统,并要有信号反馈至主机房控制室。 ②、当烟气温度达到 280℃时,排烟风机前的 280℃防火阀自行关闭信号反馈到消防中 心, 再由消防中心立即发指令关闭排烟风机,同时将信号反馈到主机房控制室。 5.7.4、风管风道系统 ①、风管材料选取:消防风管采用镀锌钢板风管。 ②、 采用镀锌钢板制作风管其厚度及连接方式详 《通风与空调工程施工质量验收规范》 。 ③、 风管支吊架:除在防火阀.电动风阀等部件安装必须单独安装支吊架,支吊架制作安 装详见国标 T616。 5.6、自然排烟设计简介 5.6.1、首层楼梯采用自然排烟。 5.6.2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗面积不应小于走道面积的 2%平方米。 5.6.3、长度不超过 60m 的内走道可开启面积不应小于走道面积的 2%。 5.6.4、排烟窗宜设臵在上方，并应有方便开启的装臵。  广州市泰昌消防工程有限公司 2010 年 08 月 22 日

底层（即首层）外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算，但疏散门的最小净 宽度不宜小于0.9m；疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。当使用人数少于50人时，厂房疏散楼梯、走道、门的最小净宽度可按表3.4.1.6的要求适当减少，但不应小于0.8m。2．对于飞机停放与维修厂房，其飞机停放与维修区内的安全疏散及辅助建筑的安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区的飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道和出口的高度与宽度。3．库房由于平时使用时人员较少，且一般都有进出货物的大门，其疏散楼梯、走道、门的最小净宽度只要满足正常人员通过和使用要求即可。但室外疏散楼梯的最小净宽度不应小于0.6m. 第二节 安全疏散设施

2017-11-09 09:38　　　　　　一起讨论下疏散门的净宽和1200这种子母门做疏散门及防火门的可行程度1.疏散门净宽，例如厂房要求900，规范是门洞1000，门扇900。那实际工程中图纸设计的1000的门，能满足900的疏散宽度吗？2.厂房对外要求1200的宽度，不少设计中画1200的子母门，楼梯间也有用作乙级防火门的。实际工程中1200的子母门都没做小扇自闭装置，也不能做双扇顺位器。开启时也只有大扇开启，根本不能满足1200的宽度。