성남시 도로조명시설 설치 및 관리에 관한 조례 (조례, 경기도 성남시)
공포일: 20250501 / 시행일: 20250501

제2조(정의) “도로조명시설” 이란 도로 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있도록 적절한 시각 정보를 제공하기 위해 도로를 조명하는 도로안전시설을 말하며 가로등 및 보안등(주택가 골목길 및 방범, 야간통행의 편의를 위하여 설치하는 조명)을 포함한다.

제3조(기능 및 요건) 도로조명시설은 교통안전 및 도로 이용의 효율을 향상시키고 범죄 예방을 위하여 다음 각 호의 요건들을 만족하여야 한다.1. 적절한 노면휘도가 유지되고, 휘도의 분포가 균일할 것2. 조명기구의 눈부심이 운전자의 시각 기능을 저하시키지 않도록 충분히 제어되어 있을 것3. 적절한 배치 배열로 도로 선형이 급격히 변하는 곳, 교차로, 도로 합류ㆍ분류점 등 특수한 곳의 유무 및 위치 등을 운전자가 분명히 인지할 수 있을 것<일부개정 2019.09.09.>4. 도로와 도로 주변의 경관을 해치지 않을 것5. 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」에 따른 빛 방사 허용기준을 넘지 않을 것<일부개정 2019.09.09.>

제4조(설치 등)① 도로조명시설은 성남시장(이하 “시장”이라 한다)이 설치한다.② 도로개설 또는 다른 법령 등에 따라 허가를 받아 시행하는 사업지역의 도로조명시설은 사업시행자가 설치할 수 있다.③ 제2항에 따라 도로조명시설을 설치하는 경우에는 사전에 해당 부서와 협의하여야 하며, 설치 완료된 도로조명은 시방서, 내역서, 도면, 시험성적서, 인수인계서와 같은 관계 서류 등을 포함하여 이관하여야 한다.<일부개정 2019.09.09.>

제5조(설치기준)① 도로조명시설은 설치지점의 도로ㆍ교통조건을 충분히 조사한 후에 설치하여 제 기능을 발휘할 수 있도록 하고 설치대상 지역 및 지점의 조건, 도로의 이관, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 성남시(이하 “시”라 한다)에서 제시한 디자인 가로등으로 설치하되 다음의 기준을 따른다. <개정 2025.5.1.>1. 가로등은 교통량 및 등의 밝기에 따라 적절한 간격으로 설치하고, 도로나 교량의 가장자리 및 중앙에 설치.2. 보안등은 도로 또는 골목길의 여건에 따라 적절한 간격으로 설치.3. 가로등의 높이는 다음 각 목의 기준을 따른다.가. 도로폭 20미터 이상 : 지상 11미터 이하 높이로 설치나. 도로폭 20미터 미만 : 지상 8미터 이하 높이로 설치4. 가로등의 설치 및 교체는 신설 도로와 노후화로 인해 교체가 필요한 도로 를 대상으로 적용한다.② 시장은 제 1항에도 불구하고 조명시설 설치지역 상황에 따라 설치 기준을 조정할 수 있다. <개정 2025.5.1.>③ 부분조명은 다음 각 호의 기준지역에 설치한다. <개정 2019.09.09., 2025.5.1.>1. 고속도로 접속부 등 자동차 전용도로의 입체교차지역2. 일반도로 등 신호기가 설치된 교차로 또는 횡단보도3. 야간 통행에 특히 위험한 장소4. 차로 또는 횡단보도5. 다리, 도로 폭, 도로선형이 급변하는 곳6. 철도 건널목7. 버스 정차대8. 역 앞 광장 등 공공시설과 접해 있는 도로 부분9. 상기 이외의 경우로 국부 조명을 필요로 하는 장소④ 터널 조명의 경우 부근의 도로교통 여건에 따라 조명시설을 설치한다. <개정 2025.5.1.>⑤ 보행자의 보호 및 학교주변 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 지역에 설치한다. <개정 2025.5.1.>

제6조(조명기준)① 도로조명시설 등급은 별표 1에 따라 결정한다.<일부개정 2019.09.09.>② 각 등급의 운전자에 대한 평균 노면휘도 및 휘도균제도는 별표 2에 따라 결정한다.<일부개정 2019.09.09.>③ 보행자에 대한 조명기준은 별표 3에 따라 설치한다.<일부개정 2019.09.09.>

제7조(조명방식) 조명방식은 등주 조명방식을 원칙으로 하며, 도로의 구조, 교통 상황 등에 따라 하이마스트 조명방식, 구조물설치 조명방식, 커티너리 조명방식 등을 사용하거나 등주 조명방식과 병용할 수 있다.

제8조(광원) 조명에 사용하는 광원은 고압나트륨등, 메탈헬라이드등, 콤팩트메탈헬라이드등, 무전극형광등, LED 등이 있으며, 광원을 선정할 때에는 일반적으로 조명기구와 관련하여 다음 각 호를 고려한다.1. 조명기구의 효율이 높으며, 수명이 긴 것2. 광색과 연색성이 적절한 것3. 주위 온도의 변동에 대해서 안정적인 것

제9조(조명기구)① 조명기구는 원칙적으로 한국산업표준(KS C 8010 도로조명기구)에 따르고, 도로의 종류 및 특성에 따라 조명성능의 달성여부, 눈부심 제한, 빛공해 방지를 위하여 별표 4를 참고하여 풀 컷오프형, 컷오프형, 세미 컷오프형으로 한다.<일부개정 2019.09.09., 2025.5.1.>② 등기구의 광효율 유지를 위하여 보호 등급은 IP65 이상이어야 하며, 도로 폭에 적용 가능하도록 등기구의 각도조절이 가능하여야 한다.

제11조(등주의 재료와 설치방법)① 도로조명용 등주의 재료는 다음 각 호를 충족하여야 한다. <개정 2019.9.9., 2025.5.1.>1. 등주는 철재 KS D 3600철재, STS스테인리스, 주물, 목재 등 가로등주를 표준으로 할 것2. 설치조건에 따라 조립식 등주, 단부(單付), 직관주(암과 등주가 일체화 된 것)등을 사용할 것3. 재질은 일반구조용 압연강재 또는 일반구조용 탄소강관, 스테인리스 및 주물, 목재를 사용하며 재질의 두께는 높이에 따라 안전한 것으로 적용할 것4. 도로조명 등주의 브라켓의 재질은 다양한 형상을 위하여 알루미늄 재질로도 할 수 있으며 알루미늄의 두께는 조명기구의 무게에 따른 비틀림, 풍력에 따른 모멘트, 지진에 따른 흔들림, 차량 충돌 등의 외력에 대해 충분한 강도가 있는 것을 사용할 것5. 철재 등주의 마무리는 용융 아연도금을 한 것을 사용하고, 볼트, 너트 등은 용융 아연도금을 할 것(KS D 8308 용융 아연도금 참고)6. 등주의 색상은 시에서 제시한 마감색으로 도색 후 열처리 할 것② 등주 설치방법은 다음 각 호를 충족하여야 한다.1. 도로조명등주 및 볼트는 견고하게 체결하고 상부에 나오는 볼트는 볼트 보호캡을 사용할 수 있으며 여건에 따라 기초와 볼트를 매립할 것2. 등주는 도로 선형과 일치하도록 설치할 것3. 각 도로조명등에는 별표 5 조명시설 식별표 또는 표찰을 등주 1.5미터 높이에 설치할 것<일부개정 2019.09.09.>③ 관로설치는 다음 각 호를 충족하여야 한다.1. 케이블공사를 용이하게 하고, 케이블을 보호하여 그 전기적 특성을 유지시켜 주는 기능이 있어야 할 것2. 관로의 굵기는 배전반으로부터 등주 끝까지 동일 굵기로 배관하도록 할 것3. 전선관로의 재질은 KS 규격품의 ELP 또는 PVC관으로 할 것4. 외부의 하중, 충격, 진동 등으로부터 케이블을 보호할 수 있는 충분한 기계적 강도가 있을 것5. 관로 자체의 온도신축, 구조물 신축, 지반 침하에 따른 신축 등의 인장 응력으로 인해 케이블이 휘어지지 않도록 할 것<일부개정 2019.09.09.>6. 병행하는 통신선로가 있는 경우 정전유도를 주지 않도록 차폐효과가 있을 것④ 등주의 기초는 일반 흙 부분에 콘크리트로 설치하며 정해진 위치에 등주를 견고하게 지지할 수 있도록 할 것(고가도로 등의 구조물이나 연약지반, 암반 등 기초 설치 부분이 특수한 경우에는 별도 검토)⑤ 신규 또는 교체하는 도로조명시설은 경제적 여건을 고려한 원격제어가 가능하여야 하며 다음 각 호를 충족하여야 한다.1. 제어반은 옥외에 설치되므로 방수형으로 하고, 빗물의 침입에 따른 성능저하를 방지하기 위해 전면(前面)문의 패킹, 전선 인출구 등의 구조에 유의할 것<일부개정 2019.09.09.>2. 이동통신 및 그 밖에 무선원격제어 시스템에 의해 개별, 일괄, 점ㆍ소등 기능을 갖는 제어반 컨트롤러 기능이 있을 것<일부개정 2019.09.09.>3. 제어반은 기초 위에 앵커볼트로 고정시켜 충격에 보호될 수 있도록 하고, 차량에 따른 사고를 예방하기 위한 보호시설도 고려하며 유지관리를 위해 차도 끝에서부터 충분히 이격하여 설치하고, 차도 끝부분 가까이에 설치될 경우에는 제어반 문을 보도 측에서 열수 있도록 하여야 하며, 가로등주와 통합하여 설치하는 제어반은 잠금장치를 하도록 할 것<일부개정 2019.09.09.>

제12조(도로조명시설의 운용) 도로교통 안전에 큰 영향을 주지 않고 보행자의 통행에 지장이 없는 범위에서 소비전력 절감을 도모하기 위해 감광 등의 조절 방법을 통하여 조명의 밝기를 조절할 수 있어야 한다.

제13조(신청절차)① 도로조명시설 설치를 신청하고자 하는 자는 별지 제1호서식의 신청서를 시장 또는 구청장에게 제출하여야 하며, 신청지가 민원발생이 예상되는 경우에는 별지 제2호서식의 동의서를 함께 제출한다.<일부개정 2019.09.09.>② 두 개 이상 요청하는 경우에는 우선순위를 정하여 신청한다.<일부개정 2019.09.09.>③ 시장 또는 구청장은 제1항의 신청지 이외의 가로등 설치가 필요한 장소에 민원이 없는 경우에는 직접 설치할 수 있다.

제14조(이설)① 공공사업의 시행 또는 주변여건의 변화로 도로조명의 이설이 필요한 경우에는 시장 또는 구청장의 승인을 받아 이설할 수 있다.<일부개정 2019.09.09.>② 제1항에 따른 이설비용은 원인자 부담으로 하되, 시장 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 시에서 부담할 수 있다.③ 사업시행으로 도로조명시설 등을 철거하는 경우에는 사업시행자가 도로기능에 지장이 없도록 임시 조명시설을 설치하여야 한다.

제16조(위반행위에 대한 조치) 시장 또는 구청장은 도로조명시설 관련 위반사항을 발견하였을 때에는 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.1. 시장 또는 구청장의 승인 없이 조명시설을 이설하거나 철거하였을 경우 원상복구지시나 복구비용 징수2. 조명시설 전력을 무단 사용 하였을 경우 사용기간의 전기사용료 부담

제17조(고장신고 처리) 시장 또는 구청장은 도로조명시설의 고장을 발견하거나 주민의 신고가 있을 때에는 별지 제3호서식의 조명시설 고장신고 접수 처리부에 기록한 후 지체 없이 수리하거나 유지 보수업체에 연락하여 수리하여야 한다.<일부개정 2019.09.09.>

제18조(점검 및 유지 관리)① 도로조명시설은 시 담당부서 과장이 총괄 관리한다.② 효율적인 도로조명시설 관리ㆍ운영을 위하여 필요한 경우「성남시 사무의 민간위탁촉진 및 관리조례」에 준용하여 시설의 일부나 전부를 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.③ 도로조명시설의 유지 및 관리는 다음 각 호를 유의하여야 한다.1. 점등 상태의 점검2. 광원의 교환3. 조명기구의 상태 점검4. 조명용 등주의 점검 및 보수5. 배선 및 점멸장치의 점검 및 보수6. 청소7. 조명(조도, 휘도)의 측정 및 기록

부칙 <제정 2015.03.04 조례 제2856호> 제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.제2조(경과조치) 이 조례는 공포시점에서 기 시행중인 설계용역은 본 제정조례를 따라야 한다.부칙 <일부개정 2019.09.09. 조례 제3392호> 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.부칙 <일부개정 2025.5.1. 조례 제4257호> 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.