김천시 농공단지 오·폐수처리장운영 및 비용 부담금징수 조례 (조례, 경상북도 김천시)
공포일: 20200917 / 시행일: 20200917

제1조(목적) 이 조례는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조 및 제48조의2에 따라 김천시내의 농공단지 공동오·폐수처리장(이하 "처리장"이라 한다)의 운영 및 비용부담에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2011.12.29>

제2조(용어의 정의) 이 조례에서 사용하는 정의는 다음 각 호와 같다. <개정 2011.12.29>1. "소장"이라 함은 처리장의 운영관리 책임자를 말한다2. "사업자(장)"라 함은 농공단지내 입주하여 폐수 또는 생활오수를 배출하는 사업자(장)를 말한다3. "폐수관거"라 함은 각 사업장내에서 발생되는 공장폐수 및 생활오수를 집결시켜서 처리장으로 유입시키는 관거 및 부대시설을 말한다4. "배수설비"라 함은 각 사업장내에서 발생되는 우수를 제외한 폐수 및 생활오수를 폐수관거까지 연결시키기 위한 관거 및 부대설비를 말한다5. "부담금"이라 함은 처리장에서 폐수 또는 생활오수 처리에 소요되는 경비 및 그 밖의 부대경비 또는 처리장의 시설설치에 소요된 설치비를 해당 사업자(장)에게 부담시키기 위하여 산정한 금액을 말한다6. "계량기"라 함은 폐수배출유량 및 농도를 측정하기 위하여 폐수관종말 지점에 부착하는 각종 계기를 말한다

제4조(관리업무의 대행) 김천시장(이하 “시장”이라 한다)은 농공단지 공동오·폐수처리장 시설 및 운영에 대하여 환경관리공단이나 전문기관에 위탁관리하게 할 수 있다. 이 경우 오·폐수처리시설의 설치비 및 운영비의 징수를 포함한다. <개정 2011.12.29>

제6조(배수설비의 설치)①사업자는 공장폐수 및 생활오수를 배출하기 이전에 제7조의 규정에 따른 배수설비를 설치하여야 한다. 다만, 제7조의 규정에 따른 배수설비의 설치가 부적당하다고 소장이 인정할 때는 배수설비의 구조를 조정 할 수 있다. <개정 2011.12.29>②제1항의 규정에 의한 배수설비를 설치 또는 변경하고자 하는 사람은 별지 제1호 서식에 따른 소장의 사전승인을 받아야 한다. <개정 2011.12.29>③배수설비를 폐수관거에 접속시킬 때에는 소장이 지정하는 맨홀에 접속시켜야 한다.

제7조(배수설비의 구조) 배수설비는 다음 각 호와 같이 설치하여야 한다. <개정 2011.12.29, 2020.9.17.>1. 배수관의 관경은 배출 오·폐수의 유량을 고려한 충분의 크기로 설치하여야 한다.2. 배수관은 우수관과 분리하여 설치하여야 한다.3. 배수관은 기점, 종점, 합류점, 굴곡점, 관경이나 관종이 달라지는 곳에는 맨홀을 설치하여야 하며, 직선인 부분에는 안지름의 120배 이하의 간격으로 맨홀을 설치하여야 한다.4. 배수관 입구에는 유효간격 10밀리미터이하의 스크린을 설치하여야 하며, 유지류를 배출하는 유출구에는 유지차단장치를, 다량의 토사를 배출하는 유출구에는 적당한 크기의 모래받이를 각각 설치하여야 하며, 배수관 또는 맨홀등의 필요한 부분에는 방취장치를 설치하여야 한다.5. 유량계 및 각종계량기 설치는 배수설비의 부대설비로 본다.6. 시간최대폐수량이 1일평균 폐수량의 2배이상과 순간수질이 1일평균 수질과 격차가 1리터마다 100밀리그램 이상인 사업자(장)는 업체 자체적으로 유량조정조를 설치하여 처리장 가동에 지장이 없도록 폐수량 및 수질을 조정한 후 배수하여야 한다.

제8조(배수설비의 설치공사)①배수설비의 설치공사는 해당 사업자(장)의 부담으로 하며, 공사시 파손되는 도로 등 시설물은 원상복구하여야 한다. <개정 2011.12.29>②제1항의 공사시공은 「건설산업기본법」에 의한 상·하수도 설비공사면허를 가진 사람이라야 한다. <개정 2011.12.29>

제9조(유량계 및 PH계 등)①폐수를 배출하는 사업자는 폐수배출 유량을 측정 할 수 있는 유량계를 설치하여야 한다. 다만, 폐수배출 유량이 극히 적은 소규모 배출업소로서 유량계 설치가 부적당하다고 소장이 인정하는 경우에는 유량계 설치의무를 면제할 수 있다.②유량계의 종류는 소장이 인정하는 적정제품으로 하여 사업장 최종 방류구에 설치한다.③사업자(장)은 유량계의 정확도를 유지하게 하기 위하여 동기기의 조정(Calibr-ation)을 매년 1회이상 정기적으로 실시하여야 한다.④소장이 비용부담 업무상 필요하다고 인정하는 경우에는 PH계, 수질측정계등을 부착토록 관할 사업자에게 요구할 수 있다.⑤제1항에 의한 장치의 부착은 제7조 제4호에 규정한 스크린, 모래받이, 유지차단장치의 뒤에 설치하여야 한다.⑥사업자는 제1항 내지 제5항에 의한 유량계 등 필요장치에 대하여 선의의 관리로서의 의무를 다하여야 하며, 고의로 기능을 저해하는 행위를 할 수 없다.

제11조(사용개시의 신고) 사업자는 제6조의 규정에 의거 배수설비의 설치를 완료하고 배수 및 생활오수를 배출하고자 할 때에는 배수 3일전 별지 제2호 서식에 따라 소장에게 신고하여야 하며, 배수설비의 사용을 중지하고자 할 경우에도 또한 같다. <개정 1999.10.28, 2011.12.29>

제12조(배수기준) 폐수배출사업자는 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙」 제34조 규정에 따른 배출 허용기준 항목중 BOD, COD, SS이외의 항목에 대해서는 배출허용기준을 지켜야 한다. <개정 2011.12.29>

제14조(시설설치비의 부담)①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자는 처리장 시설설치에 소요된 비용의 일부(이하 "시설설치비"라 한다)를 김천시장(이하 "시장"이라 한다)에게 납부하여야 한다. <개정 2011.12.29>1. 농공단지내에 입주한 사업자 또는 입주하기로 부지분양을 받은 사업자(이하 "최초 사업자"라 한다)2. 폐수배출시설의 신설 또는 변경에 따라 폐수배출량이 증가되는 사업자(이하 "증설사업자"라 한다)②제1항의 규정에 따른 시설설치비의 산출기준은 별표 1과 같다. <개정 2011.12.29>

제15조(시설설치비 부담대상 신고) 제14조의 규정에 의거 시설 설치비 부담대상이 되는 사업자는 최초 폐수배출일부터 20일이내 별지 제3호 서식에 따라 소장에게 시설설치비 부담대상 신고를 하여야 한다. <개정 2011.12.29>

제16조(시설설치비의 부과)①시장은 시설설치비의 부담대상 신고후 30일이내에 제14조제2항의 규정에 따른 시설설치비를 산정하여 해당 사업자에게 별지 제4호 서식에 따라 납부고지 하되 납부기간은 최초 사업에 대하여는 융자금 상환기간에 따라 분할고지하고 증설 사업자에 대하여는 3년이내의 범위에서 분할 고지할 수 있다. <개정 2011.12.29>②납부일은 고지일부터 10일이상의 기한을 두고 정한다.

제17조(시설설치비의 납부 및 납부의무의 중단)①시설설치비의 납부 대상자는 제16조의 규정에 따른 부담금을 시장이 지정하는 은행에 납부하여야 한다. <개정 2011.12.29>②증설사업자의 경우 시설설치비의 납부기간중 대상사업자의 폐업으로 폐수배출이 중단되었을 경우 사업자는 폐수배출이 중단된 시점이전까지 고지된 부담금에 대하여만 납부의무를 진다.

제18조(시설설치비의 재산정) 증설사업자의 경우 폐수배출시설의 신·증설이후 실제 배출된 폐수의 오염부하량(소장이 정상 배출로 인정하는 6월이상의 실측평균치)이 시설설치비 부과시 산정된 오염부하량 120%를 초과할 경우 시장은 평균 오염부하량으로 시설설치비를 재산정하여 차액분을 추가 부과할 수 있다.

제19조(유지관리비의 부담)①사업자는 오·폐수처리에 소요되는 경비이하 "유지관리비"라 한다)를 시장에게 납부하여야 한다.②제1항의 규정에 의한 유지관리비의 산출기준은 별표 2와 같다. <개정 2011.12.29>③소장은 처리장 유지관리 실적자료에 의거, 매2년마다 유지관리비 산출기준을 시장의 승인을 얻어 수정할 수 있다.

제20조(유지관리비의 부과 및 납부)①소장은 제19조의 규정에 따른 유지관리비를 시장을 대신하여 월별로 산정·부과하되 해당 월의 유지관리비를 다음달 15일까지 사업자에게 별지 제5호 서식에 따라 고지하여야 한다. <개정 2011.12.29>②사업자는 제1항의 규정에 따른 부담금을 매월 25일까지 시장이 지정하는 금융기관에 납부하여야 한다. <개정 2011.12.29>

제21조(휴업등 비정상가동시 비용부담) 휴업 또는 일시가동정지로 비정상 가동된 사업자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자의 유지관리비 비용부담은 비정상가동 직전 3월간의 실적 평균치의 기본요금과 인건비만 계상된 처리요금으로 산정한다. <개정 2011.12.29>1. 월간 폐수배출량으로 산정한 비용부담금이 비정상가동시 비용부담방법에의한 산출금액보다 적은 사업자2. 휴업신고에 따라 1월이상 휴업한 오수배출업소 <개정 2011.12.29>

제22조(오·폐수량의 산정)①소장은 비용부담금의 산정을 위하여 소속직원으로 하여금 배출되는 오·폐수의 양과 오염농도를 직접 조사토록 하되 폐수배출량은 유량계로 실측하고 오염농도는 월 3회이상 정상배출로 인정되는 임의시점에서 실측한 결과를 3개월 범위에서 계속 인정 사용할 수 있다. <개정 2011.12.29>②제9조 단서조항에 의한 유량계 미설치업소 및 오수배출업소에 대해서는 소장이 용수사용량, 종업원수 등을 기준으로 추정, 산정할 수 있으며 이 경우 유량산정방식은 입주업체와 협의를 거쳐 소장이 정한다. <개정 2011.12.29>③비용부담금 감액 등의 목적으로 유량계를 파손, 조작하거나 그 밖의 부정한 방법을 사용한 사업자에 대해서는 오·폐수량 산정에 있어, 제품생산량, 용수사용량 등을 기준으로 소장이 추정 산정하되 발생가능한 최대량으로 산정할 수 있다. <개정 2011.12.29>

제23조(부담금의 추정) 소장은 사업자가 제12조의 규정에 따른 배수기준을 초과하여 폐수를 배출함으로써 폐수관거나 처리장 시설물 또는 폐수처리에 장애를 주었다고 인정할 경우 이를 원상으로 회복하는데 소요되는 비용을 추가 징수 할 수 있다. <개정 2011.12.29>

제24조(이의신청)①이 조례에서 부과하는 부담금에 대하여 이의 제기로 그 부담금액이 잘못되었음을 발견하였을 때에는 당월분 부담금을 정정할 수 있다.②제1항에 따라 부담금액에 대한 이의를 제기한 경우에는 부담금의 납기일은 변경되지 아니한다. <개정 2011.12.29>③부담금의 계산이 잘못된 사업자(장)가 납기일까지 부담금을 납부하지 아니하였을 경우 정당한 부담금을 초과하는 부분에 대해서는 연체료를 적용하지 아니한다. <개정 2011.12.29>

제25조(가산금 및 중가산금)①부담금을 납부기한까지 납부하지 아니한 때에는 소장은 그 납부기간이 경과한 날부터 체납된 부담금에 대하여 100분의 5에 상당하는 가산금을 부과하여야 한다.②체납된 부담금을 납부하지 아니한 때에는 소장은 납부기한이 경과한 날부터 매1월이 경과할 때마다 체납된 부담금의 100분의 2에 상당하는 가산금(이하 "중가산금"이라 한다)을 제1항에 규정하는 가산금에 가산하여 징수한다. 이 경우 중가산금의 합계액은 체납된 부담금의 100분의 20을 초과하지 못한다.

제26조(독촉) 부담금을 그 납부기한까지 완납하지 아니한 때에는 소장은 납부기간이 지난날 부터 15일이내에 10일이내의 납부기간을 붙인 독촉장을 발급하여야 한다. <개정 2011.12.29>

제27조(체납처분) 사업자가 독촉장을 받고 지정된 기한까지 부담금과 가산금을 완납하지 아니한 경우 소장의 요청에 따라 시장은 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제49조의6의 규정에 의거 국세 또는 지방세 체납처분의 예에 따라 강제 징수할 수 있다. <개정 2011.12.29>

제28조(자료의 제출명령 등)①소장은 폐수종말처리장운영에 필요한 경우 사업자에게 자료의 제출을 명하거나 소속직원으로 하여금 사업장의 관계시설 또는 관계서류를 조사하게 할 수 있다.②사업자는 매년 12월말까지 다음 년도의 월별 용수사용량, 폐수량 제품생산량과 그 오염물질 배출계획서를 작성하여 소장에게 제출하여야 한다.

제29조(권리, 의무의 승계) 본 처리구역내에서 폐수나 오수를 배수하는 시설 및 대지의 소유권 또는 관리권을 취득한 사람은 이 규정에 따라 취득전의 소유자나 관리자에게 발생한 권리, 의무를 승계한다. <개정 2011.12.29>

제30조(사용의 제한)①소장은 재해나 기타 부득이한 경우와 공무상 필요하다고 인정하는 경우에는 폐수관거의 일부 또는 전부에 대하여 사용을 제한할 수 있다.②제1항에 의한 사용을 제한할 때에는 30일이상의 기한을 두고 미리 예고하여야 한다.

제31조(배수설비등 시설설치의무 불이행)①제6조제1항의 규정에 따른 배수설비설치, 제9조의 규정에 따른 유량계, PH계 등 이 규정에 따른 시설설치 의무를 이행하지 않을 경우 소장은 임의로 필요한 시설을 설치하고 그 비용을 징수할 수 있다. <개정 2011.12.29>②배수설비 미설치 사업장이라 하더라도 배출되는 오·폐수가 처리장에 유입될 경우에는 비용부담금을 부과할 수 있으며, 이 경우 오·폐수량의 산정방법은 제22조제2항의 규정을 따른다.

부 칙 이 조례는 공포한 날 부터 시행한다.부 칙 (1999.10.28) 이 조례는 공포한 날 부터 시행한다.부 칙 (2001.01.11) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.부칙 (2011.12.29) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.부칙 (2020.9.17.) <어려운 한자어 정비를 위한 김천시행정법규상담실설치및운영조례 등 일부개정조례> 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.