Die Netto Positiewe Suighoogte (of NPSH) van 'n pomp is die minimum inlaatdruk benodig om pompkavitasie te verhoed. Pompkavitasie gebeur wanneer die druk in die pompimpeller in so 'n mate val dat die vloeistof begin om te verdamp. Wanneer die druk weer toeneem, word die damp weer 'n vloeistof en beskadig op so 'n manier die pompimpeller. Dus is die benodigde NPSH (NPSHR) die minimum hoogte wat benodig word om seker te maak dat die vloeier in vloeistoffase bly en nie begin verdamp nie. Die benodigde NPSH (NPSHR) word van die pompkurwe verkry. Die beskikbare NPSH (NPSHA) word soos volg bereken: Waar: P i n {\displaystyle P_{in}} = absolute druk by die pomp se inlaat P i n {\displaystyle P_{in}} = Absolute druk in tenk + hoogte van tenk (vlak van vloeistof) – wrywingsverlies P i n ∗ {\displaystyle P_{in}^{*}} = Dampdruk van vloeistof by die pomp se inlaat. Dus: waar: N P S H A {\displaystyle NPSH_{A}} = Beskikbare NPSH in eenhede van meter.