Ueber Ventilation in Schulen. (Schluß.) 3.
Der Volksfreund, 1869-10-03 00:00:00

Ueber Ventilation in Schulen. (Schluß.) 3. Dr. Berger Von Geben wir nun die Grundzüge einer alten Heizvorrichtung: Unter dem Fußboden eines Wohnraumes befand sich das sogen. ein Raum von etwa 2 Fuß Höhe. In diesem standen Pfeilerchen und auf diesen Pfeilerchen lagen Ziegeln; auf diesen lagen etwa zerhackte Ziegelsteine, mit Tand und Kalt eine sehr feste Masse bildend, welche dann mit oft sehr schöner Musivarbeit bedeckt war. Das war der Fußboden des Wohnraums er bestand nicht, wie unsere Fußböden, aus schlechten, sondern aus guten Wärmeleitern. Vor dem befand sich der Ofen, dessen Hitze durch einen engen Gang in dasselbe einmündete und nun den Boden heizte. Die Temperatur desselben konnte und durfte kaum viel höher sein als die des Wohnraumes überhaupt sein sollte. Man war aber nicht zufrieden, allein den Boden zu wärmen; auch die Wände sollten gewärmt weiden. Zu diesem Zweck setzte man das in Verbindung mit Thonröhren, welche sich an den Wän» den emporzoge» und mit Oeffnungen versehen waren. Die warme (nicht heiße) Luft stieg in denselben em» por und ergoß sich in den Wohnraum. In der Decke befand sich eine wohl mit einem Schornsteine versehene Oeffnung zur Aufnahme der verdorbenen Luft. Die Heizrohren mußten in diesem Falle ver» schloffen sein. Es finden sich auch in manchen Ueberresten von römischen Bädern zweierlei, größere und kleinere, durchlöcherte Röhren vor. Die Ginrichtung war dann wohl folgende: durch die größern zog die warme Luft aus dem ergoß sich aber nicht durch die Oeffnungen in den Wohnraum, sondern zog durch die oben gelassene Oeffnung ins Freie. !i)ie kleinern (engern) Röhren waren nach oben ebenfalls geöffnet, aber von dem poeauZtum abgeschlossen, wenngleich in dasselbe hineinragend; auch sie hatten in den Wohnranm gehende Seiteilöffnungen. Die kalte Luft fanl von oben herab und ergoß sich, ziemlich vorgewärmt, in feinen schwachen Strahlen in das Zimmer; die verdorbene Luft wurde ebenso von den Heizröhren angezogen und mit hinausgeführt. ludem man beiderlei Röhren aber fchloß, wurde die Ventilation unterbro» chen und mir für die Heiznng gesorgt. Andere auf denselben Prinzipien beruhende Einrichtungen, auch de» zur Heizung mehrerer Stockwerke, übergehen wir hier des Raumes wegen. Große Temperaturdifferenzen kommen hier imVentilationsraum nicht vor, daher anch leine rafchere Be« wegung der heißern oder kältern Luft, daher keine Fehler, wie die oben erwähnten. Die Wärme, welche dem Boden für lange Zeit anvertraut worden, wird wird ihm allmählich durch die Luft entzogen. So wie diese ans jenen niedersinkt, erwärmt sie sich, steigt ruhig uud langsam empor und hat wenig Gelegenheil mehr, wieder zurückzukommen, da die Wände warm sind. Bei der zuletzt erwähnten Einrichtung namentlich wird sie von der eben so sanft eintretenden kühlen Luft Schritt für Schritt in die Zugröhren hin» eingedrängt, wo sie entweicht. Die aus dem Körper austretenden Verunreinigungen haben mindestens die» -selbe, wenn nicht höhere Temperatur, als die durch sie verunreinigte Luft; sie werden also mit dieser sogleich Hinausgedrängt und gehen nicht wieder durch die Lunten der Insassen. Während durch unser stürmisches Ein» uud Ausführen die gesunde Luft mit der ver» dorbenen möglichst vermischt wird, wird hier letztere durch erster« einfach verdrängt und eine Mischung möglich vermieden. Statt der ungeheuren Luftmenge von 2'/2 Tausend Cubitfuß für jeden Menschen in jeder Stunde braucht man daher eine uur viel gerin» gere Quantität zuzuführen, um den Grad der Nein, heit zu erhalten. Die Zimmer keine Mischapparate mehr brauchen nicht so hoch zu sein. „Den Kopf halt' kalt, die Füße warm" ist die alte Boerhave'sche Regel, die einen Hauptbestandtheil sei. ner berühmten knrzen Gcsuudheitslehre ausmacht. Je» der Laie emfiehlt uns an, sie zu befolgen; die Alten haben sie wirklich befolgt, und Wintelmann schon gibt deßhalb ihrer Heizmethode vor der unsrigeu entschie» den den Vorzug. Wir haben die Hitze oben, wo wir sie nicht brauchen, die Alten hatten sie unten, wo sie sie brauchten. In unfern Wohnräumen kommt es vor, daß man an einer Stelle desselben Raumes an übermäßiger Hitze, an der andern an übermäßiger Kälte leidet. Die Räume der Alten waren überall gleichmäßig warm. Wir rühmen ferner die Thon» öfen und sind uns in neuerer Zeit die Wasseröfen gerühmt worden, weil sie die Wärme laüge halten. Man vertraut bei dilsen Einrichtungen die Wärme nicht der leicht bewegliche» Luft au, welche sie rasch nach allen Richtungen verträgt, sondern dem festen oder flüssigen Material, welches sie sorgfältig aufbewahrt und der Luft nur so viel abgibt, als sie gerade haben soll; die Alten haben das in viel höherem Maße gethan. Wir brauchen viel, die Alten brauchten möglichst wenig Brennmaterial. Wir endlich können mit unserer Heizung keine Ventilation ver» binden, ohue auf Widersprüche zu stoßen; bei den Alten schließt sich oie Ventilation unmittelbar und naturgemäß an die Heizung an. Heizung und Vcmilation haben bis jetzt Das ganz besonders für sich, daß sich die Gelehrten über sie den Kopf zerbrechen, während Praktiker, die sich einmal ein Vischen damit beschäftigt haben, das möglichst Vollkommene zu leisten behaupten. Wenn wir daher glauben, daß der umsichtige Römer die Hände über dem Kopf zusammen schlagen würde beim Anblick unserer Heiz, und Ventilationsmethode, so glauben wir auch gerne umgekehrt, daß manche solcher Praktiker den, Römer eiuen gleichen Gefallen thun, oder gar eine Reform auf diesem Gebiete für unnöthig halten. Wir sind aber nichtsdestoweniger überzeugt, daß derjenige Baumeister, welcher diese Heiz- uud Ventilationsmethode mit Benutzung unserer neuern Fortschritte auf die Schulbauteu anwendete, sich ein Verdienst um die heranwachsende Menschheit erwerben würde, nud daß diese Methode einmal erprobt, als» bald unsere neueren Methoden auch aus audern Bauten verdrängen wird.