FEASIBILITY STUDY OF THE USE OF ENERGY-EFFICIENT HEAT PUMP AND COMPRESSOR DEVICES IN TEXTILE EQUIPMENT
Authors: Федосов С.В. , Федосеев В.Н. , Зайцева И.А. , Острякова Ю.Е. , Емелин В.А. , Шебашев В.Е. 
Published: July 2024

В настоящее время на мировом рынке предлагается широкий ассортимент компрессоров, предназначенных для использования в системах кондиционирования, тепловых насосах, промышленных холодильных установках разной мощности и коммерческом холодильном оборудовании. Поэтому немаловажным моментом является выбор наиболее подходящего варианта, отвечающего определенным условиям использования. Анализ мирового рынка компрессоров показал, что лидером производства компрессоров, использующихся в системах кондиционирования в тепловых насосах, можно считать Emerson (Copland), который занимает около половины рынка. Производственные мощности Copland размещены в США, Китае, Таиланде и ряде других стран. По объему реализуемой продукции за Copland следуют Danfoss, Panasonic (Dalian Sanyo), Hitachi, Mitsubishi Electric и Bristol. Наиболее широкий ассортимент компрессоров герметичного поршневого типа, предназначенных для использования в системах кондиционирования, тепловых насосах, промышленных холодильных установках разной мощности и коммерческом холодильном оборудовании, предлагает компания Bristol. В данной статье для выбора экономически эффективного компрессора, применяемого в режиме отопления строений теплонасосными системами, проведен критический анализ восьми моделей разных производителей и различных конструкций по десяти основным показателям, характеризующим его технико-экономические свойства, которые сведены в обобщающий (интегральный) показатель технико-экономический уровень энергоэффективности компрессора (ТЭУЭК). Выбор целесообразного компрессора для теплового насоса, применяемого для отопления в текстильном производстве, сделан на основе композиционной инфографической модели. Сравнительный анализ компрессоров, применяемых в тепловых насосах, выполнялся по следующим техническим характеристикам: версия электродвигателя, В/В-Ф-Гц тепловая производительность, кВт потребляемая мощность, кВт СОР объемная производительность, м3/ч количество масла, л вес, кг марка фреона тип компрессора стоимость, руб. По результатам выполненных расчетов выполнено ранжирование моделей по техническому уровню компрессоров. Сравнительный анализ моделей компрессоров позволил установить, что наиболее эффективным по техническому уровню и наиболее полезным для теплового насоса является модель Mitsubishi DC Inverter (Rotary Twin-Cylinder) SNB130FGBMT, наименее эффективным по интегральному показателю модель Bristol H29B30UABHA.
The global market is currently offering a wide range of compressors designed for air conditioning systems, heat pumps, industrial refrigeration units of different capacities and commercial refrigeration equipment. Therefore, an important point is to choose the most appropriate option that meets certain requirements. The analysis of the market of compressors showed that Emerson (Copland) can be considered the leader in the production of compressors used in air conditioning systems in heat pumps. One half of the market is dominated by the brand. Copland production facilities are located in the United States, China, Thailand and several other countries. In terms of sales volume Copland is followed by Danfoss, Panasonic (Dalian Sanyo), Hitachi, Mitsubishi Electric and Bristol. The widest range of hermetic piston type compressors used in air conditioning systems, heat pumps, industrial refrigeration units of different capacities and commercial refrigeration equipment are offered by the Bristol Company. The paper critically analyses eight models of different producers and various designs by ten main indicators characterizing technical and economic properties which are then generalized to form an integral indicator technical and economic level of energy efficiency of a compressor. The choice of the appropriate compressor for the heat pump used for heating in textile production is made on the basis of a composite infographic model. Comparative analysis of compressors used in heat pumps has been carried out according to the following technical characteristics: motor version, V/V-f-Hz thermal performance, kW power consumption, kW COP volume capacity, m3/h amount of oil, l weight, kg. brand of Freon type of compressor cost. As a result of the performed calculations, the compressor models have been ranked according to their technical level. Based on the value of integrating indicator the comparative analysis revealed the most technically effective compressor model to be Mitsubishi DC Inverter (Rotary Twin-Cylinder) SNB130FGBMT, and the least technically effective compressor model to be Bristol H29B30UABHA.