Особенности тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, поврежденных резервуаров с нефтепродуктами
Authors: Каргашилов Д.В. , Иванова И.А. , Арифуллин Е.З. , Каргашилов Г.Д. 
Published: February 2025

На основании фундаментальных основ, описывающих условия образования горючей среды в технологическом оборудовании, а также действующих нормативных правовых актах и нормативных документах, содержащих требования пожарной безопасности [1-3], в статье проведен анализ пожарной опасности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов в период связанный с их возможным горением и действиями по тушению пожара. Описаны процессы движения парогазовых потоков, характерных при возникновении эффектов «больших» и «малых» дыханий, которые наблюдаются при тушении заполненных нефтепродуктами горящих резервуаров с поврежденным корпусом в области его свободного объема и сливо-наливного патрубка, расположенного в нижней части емкости. Рассмотрен пример горения поврежденного резервуара с горючей жидкостью и предложен алгоритм действий, направленный на эффективное и безопасное тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ. Для наглядности материалы статьи иллюстрированы рисунками резервуара вертикального стального со стационарной крышей, с детализацией предусмотренного на резервуаре оборудования, а также вариант выбранного по каталогам хомута, который можно использовать для герметизации поврежденных фланцев и трубопроводов резервуара. Также на рисунке представлен предлагаемый алгоритм действий с указанием их последовательности.
Based on the fundamental principles describing the conditions of formation of a combustible environment in technological equipment, as well as current regulatory legal acts and regulatory documents containing fire safety requirements [1-3], the article analyzes the fire hazard of oil and petroleum products storage tanks during the period associated with their possible gorenje and fire extinguishing actions. The processes of movement of steam-gas flows characteristic of the occurrence of the effects of "large" and "small" breaths, which are observed when extinguishing burning tanks filled with petroleum products with a damaged body in the area of its free volume and a discharge nozzle located in the lower part of the container, are described. The processes of movement of steam-gas flows characteristic of the occurrence of the effects of "large" and "small" breaths, which are observed when extinguishing burning tanks filled with petroleum products with a damaged body in the area of its free volume and a discharge nozzle located in the lower part of the container, are described. An example of the burning of a damaged tank with a flammable liquid is considered and an algorithm of actions aimed at effective and safe fire extinguishing and emergency rescue operations is proposed. Gorenje For clarity, the materials of the article are illustrated with drawings of a vertical steel tank with a fixed roof, with details of the equipment provided on the tank, as well as a variant of the clamp selected from catalogs, which can be used to seal damaged flanges and pipelines of the tank. The figure also shows the proposed algorithm of actions with an indication of their sequence.