Analysis of approaches to the organization of lightning protection and grounding systems according to PJSC "Transneft" standards and foreign standards
Authors: Могильнер Леонид Юрьевич , Рудоманов Андрей Викторович , Скуридин Николай Николаевич , Власов Николай Анатольевич , Немчиков Игорь Валерьевич 
Published: April 2021

Совершенствование мер по защите объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов от опасного воздействия молний - актуальная научно-практическая задача во всем мире. На основании опыта разработки нормативных документов в области защиты резервуаров и резервуарных парков, других объектов от опасного воздействия молнии, а также практических результатов обследования систем молниезащиты и заземления проведено сравнение требований российских стандартов (в том числе отраслевых стандартов ПАО «Транснефть») и основных стандартов США и стран ЕС по проектированию и эксплуатации систем молниезащиты и заземления резервуарных парков. Установлено, что все стандарты одинаково трактуют назначение систем молниезащиты и заземления, предписывают проводить визуальные осмотры надземной части заземляющих устройств, измерения переходного сопротивления контактов и сопротивления заземляющих устройств, содержат обязательные требования по обеспечению безопасности персонала. В то же время выявлены принципиальные отличия стандартов в России и за рубежом, в том числе в объемах обследования подземной части заземляющих устройств, в использовании изолированных систем молниезащиты резервуаров, а также в применяемых уровнях защиты, методиках расчета зон защиты объектов, периодичности проведения обследований. Сделан вывод о том, что требования к проектированию систем молниезащиты и заземления на объектах ПАО «Транснефть» жестче, а состав работ по обследованию шире, чем установлено зарубежными стандартами. При этом обоснована актуальность данного подхода и его преимущества.
Based on experience in the development of regulatory documents of tanks and tank farms, other facilities protection from the dangerous lightning effects, as well as the practical results of lightning protection and grounding system survey, a comparison was made between the requirements of Russian standards (including PJSC Transneft industry standards) and main US and EU standards on the design and operation of lightning protection and grounding systems for tank farms. It has been established that all standards treat the purpose of lightning protection and grounding systems in the same way, prescribe visual inspections of above-ground part of grounding devices, measurements of contact resistance and resistance of grounding devices, and contain mandatory requirements for ensuring personnel safety. At the same time, fundamental differences between Russian and foreign standards were revealed, including the scope of inspection of the underground part of grounding devices, in the use of isolated lightning protection systems for tanks, as well as the applied protection levels, methods for calculating protection zones, and the surveys frequency. It is concluded that design requirements for lightning protection and grounding systems at PJSC “Transneft” facilities are stricter, and scope of survey work is wider than established by foreign standards. At the same time, the relevance of this approach and its advantages are substantiated.