The main innovations introduced by Amendment No. 2 to the Code of Practice CP 32.13330.2018 «Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants»
Authors: Данилович Д.А. , Фрог Д.Б. 
Published: February 2023

Описаны основные предпосылки разработки Изменения № 2 к СП 32.13330.2018 и задачи, стоявшие перед этой работой. Рассмотрены основные новации, внесенные Изменением № 2. Описаны принципы синхронизации системы инженерного регулирования процессов очистки сточных вод с экологическим нормированием сбросов, уточнение положений по определению расчетных притоков сточных вод, дополнения в подраздел по сливным станциям. Описаны и обоснованы основные дополнения и уточнения в части технологий очистки сточных вод и обработки осадка (глава 9 Свода правил), а именно: уточненные требования к внутричасовым коэффициентам запаса при расчете каналов и лотков; дополненные требования по надежности при проектировании каналов зданий решеток и данные для расчета количества отбросов с решеток в зависимости от их прозора; уточненные условия применения усреднителей; требования по расчету первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников; рекомендации по удалению фосфора; требования к резервированию оборудования обезвоживания осадка при отсутствии резервных иловых площадок; введенные формулы расчета загрязненности осветленных сточных вод; рекомендации по ацидофикации осадка первичных отстойников; требования к резервированию погружного электромеханического оборудования аэротенков и к регулированию расхода выгрузки ила из вторичных отстойников; детальные рекомендации по использованию полей фильтрации для приема очищенных сточных вод; границы применения обязательного дехлорирования при использовании хлора и допустимости использования установок заводской готовности.

The main prerequisites for the development of Amendment No. 2 to CP 32.13330.2018, and the tasks facing this work are described. The main innovations introduced by Amendment No. 2 are considered. The principles of synchronization of the system of engineering regulation of wastewater treatment processes with environmental regulation of discharges; clarification of the provisions for determining the estimated wastewater inflows; additions to the subsection on drain stations are described. The main additions and clarifications in terms of wastewater and sludge treatment technologies are described and justified (Chapter 9 of the Code of Practice), namely: updated requirements for intrahour safety factors while calculating channels and flumes; supplemented requirements for reliability in the design of channels of bar screen buildings and the data for calculating the amount of screenings depending on bar spacing; specified conditions for the use of sewage regulators; requirements for the calculation of primary settling tanks, aeration tanks, secondary settling tanks; recommendations for the removal of phosphorus; requirements for the redundancy of sludge dewatering equipment in case of the lack of spare sludge beds; introduced formulas for calculating the pollution of primary effluent; recommendations for sludge acidification from primary settling tanks; requirements for the redundancy of submersible electromechanical equipment of aeration tanks and for the regulation of sludge discharge from secondary settling tanks; detailed recommendations on the use of filtration beds for receiving effluents; the limits of applying mandatory dechlorination while using chlorine and the allowability of using prefabricated units.