PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK SISTEM PENJADWALAN EKONOMIS PADA UNIT – UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) UNTUK MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI KOTA KUPANG
Authors: Syam Sudirman , Kurniati Sri , Syam Nursalim 
Published: September 2022

Sistem tenaga listrik yang besar yang memiliki pembangkit-pembangkit termal seperti PLTU, PLTD dan PLTG akan menghadapi permasalahan dalam hal biaya bahan bakar untuk pengoperasiannya. Hal ini disebabkan harga bahan bakar yang cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, sementara biaya bahan bakar merupakan bagian yang terbesar dari biaya operasi pembangkitan secara keseluruhan, sehingga pengurangan biaya bahan bakar akan menghasilkan operasi pembangkitan yang lebih ekonomis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengatur penjadwalan unit-unit pembangkit PLTD Kota Kupang dan untuk mengetahui perbedaan biaya yang diperlukan setelah unit-unit pembangkit PLTD dioptimisasi dengan menggunakan metode gradient orde dua. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen dan observasi lapangan, yang menekankan pada peluang penghematan penggunaan BBM sehingga diperoleh nilai harga yang lebih murah setelah dilakukan optimisasi pembangkit dan melakukan perancangan perangkat lunak dengan melakukan simulasi dengan menggunakan metode gradient orde dua dan fuzzy logic. Sedangkan pengolahan data menggunakan simulasi dengan perangkat keras komputer PC Pentium I3 dan perangkat lunak MATLAB versi 2010a.Lokasi penelitiaan dilakukan pada PLTD Tenau Kupang dengan pengambilan data penggunaan BBM, daya yang dibangkitkan serta daya terpasang dan daya mampu selama 3 bulan terakhir, yaitu bulan Desember 2012, Januari 2013 dan Pebruari 2013. Data yang digunakan adalah data – data dari pembangkit milik PLN yang terdiri dari MAK I, MAK II, MAK III, MAK IV, MIRRLEES II, MIRRLEES III, CATERPILLAR II dan SULZER 40/48 sebagai data sekunder pada penelitian ini. Pada PLTD Tenau Kupang yang memiliki total 8 pembangkit yang beroperasi pada 3 bulan terakhir ini dan juga beberapa mesin sewaan (rental) guna melayani kebutuhan daya beban. Pada saat beban puncak malam hari, maka semua unit diesel generator tersebut beroperasi, sedangkan diluar waktu beban puncak, maka yang memikul beban adalah dua sampai tiga unit pembangkit yang memiliki daya yang besar dan untuk kenaikan beban tertentu, maka ditambah dengan pengoperasian unit diesel ganerator yang memiliki daya yang sedikit lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Besarnya konsumsi bahan bakar tiap unit pembangkit per kWh dan daya yang dibangkitkan pada tahun 2012 (Desember) dan 2013 (Januari dan Pebruari) dapat dilihat pada Tabel 5.2, 5.3 dan 5.4. Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa selama Tahun 2013 (Februari) unit Mak III merupakan unit yang paling banyak jam operasinya, yaitu 629 dengan pemakaian bahan bakar sebesar 249.839 liter dan energi yang dihasikan sebesar 951.960 kWh. Unit Sulzer 40/48 adalah unit yang paling sedikit jam operasinya, yaitu 302 jam dengan pemakaian bahan bakar sebesar 282.420 liter dan energi yang dihasilkan sebesar 1.009.700 kWh.Dari data Tabel 5.5 terlihat bahwa daya terpasang pembangkit sistem Kupang terbesar adalah PLTD Mirrlees II &amp; III 5,218 MW/unit, kemudian PLTD Caterpillar sebesar 4,896 MW. Sedangkan menurut informasi yang didapat dari PLTD Tenau Kupang, bahwa dengan Faktor Kapasitas (CF) rata-rata 61,08 % untuk Mirrlees II pada Bulan Desember, maka pembangkit Mirrlees II tidak dapat beroperasi membangkitkan daya sesuai daya terpasangnya. Dengan cos phi tiap – tiap pembangkit sebesar 0,9 didapat daya pembangkitan (MVA) dengan cara : contoh daya pembangkitan pada pukul 01.00 per tanggal 16 Desember 2012. Kemudian dari data Tabel 5.7 terlihat bahwa daya terpasang pembangkit sistem Kupang terbesar adalah PLTD Mirrlees I 5,218 MW, kemudian PLTD Caterpillar sebesar 4,896 MW. Menurut informasi yang didapat dari PLTD Tenau Kupang, terjadi penurunan faktor kapasitas pembangkit dari Bulan Desember (2012) ke Januari (2013) dengan Faktor Kapasitas (CF) rata-rata 56,55 %. Selanjutnya, untuk Mirrlees II di Bulan Januari, maka pembangkit Mirrlees II tidak dapat beroperasi membangkitkan daya sesuai daya terpasangnya.