Гидравлический расчет установок автоматического пожаротушения, совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом
Authors: Baranchikova N. , Epifanov S. , Zorkal’tsev Valerii, , Korel’stein Leonid, 
Published: October 2019

В последние десятилетия резко возросло строительство крупных зданий: торговоразвлекательных центров, многофункциональных высотных зданий жилого и общественного назначения, в том числе с подземными автостоянками, складских помещений для хранения горючих материалов. При строительстве часто используют отделочные материалы, которые при возгорании выделяют отравляющие вещества. Пожары могут приводить к человеческим жертвам и значительным материальным потерям. Для пожарной безопасности зданий и сооружений наиболее эффективно использование противопожарного водоснабжения как наружного, так и внутреннего. Изза невозможности обеспечить наружное пожаротушение большой части помещений верхних этажей высотных зданий особое значение приобретает эффективность и надежность систем внутреннего пожаротушения. Расход воды на противопожарное водоснабжение может составлять 200 л/с и более. Для подачи воды в таком объеме к местам возгорания требуются эффективные системы внутреннего водоснабжения: автоматические системы пожаротушения (спринклерные и дренчерные), внутренний противопожарный водопровод, дренчерные водяные завесы. Совмещенные системы внутреннего пожаротушения включают автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. Методика гидравлического расчета каждой из этих систем имеется в нормативной и специальной литературе. Но при гидравлическом расчете совмещенных (объединенных) систем противопожарного водоснабжения следует учитывать их существенные особенности. В связи с этим рассматривается математическая модель потокораспределения в автоматических системах пожаротушения, совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Приводится методика гидравлического расчета произвольных совмещенных систем противопожарного водоснабжения. Предлагаемая модель позволяет получать реальную величину отбора воды через насадки (распылители) и пожарные ручные стволы.

In recent decades the construction of large buildings has risen sharply: shopping and entertainment centers, multifunctional highrise buildings for residential and public purposes with underground parking lots, storage facilities for the storage of combustible materials. During construction finishing materials are often used that emit toxic substances if ignition occurs. Fires can result in fatalities and substantial material losses. For the fire safety of buildings and structures the use of firefighting water supply both outdoor and internal is most effective. Due to the inability to provide for outdoor firefighting of a large part of the premises of the upper floors of highrise buildings, the effectiveness and reliability of internal firefighting systems is of particular importance. Water consumption for fire water supply can be 200 l/s or more. To supply water in such a volume to the fire points, effective internal fire water supply systems are required: automatic firefighting systems (sprinkler and deluge), internal fire water pipelines, deluge water curtains. Combined internal firefighting systems include automatic firefighting installations and internal firefighting water pipeline. The method of hydraulic calculation of each of these systems is available in the regulatory and specialized literature. However, in the process of hydraulic calculations of combined (integrated) firefighting water supply systems, their essential features should be taken into account. In this regard, a mathematical model of flow distribution in automatic firefighting systems combined with an internal fire water pipeline system is considered. The technique of hydraulic calculation of arbitrary combined firefighting water supply systems is given. The proposed model allows you to get an actual value of water abstraction through nozzles (sprayers) and hand control branch pipes.