ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВОЗДУХОВОДА В ВИДЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБВ УСЛОВИЯХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Authors: Murog I.A. , Koloshein D.V. , Volkov A.I. , Maslova L.A. , Dadenko V.A. 
Published: November 2019

В статье приведены результаты хозяйственных испытаний напольного воздуховода в виде цилиндрических труб (патент на полезную модель 183361) в хозяйстве ООО Подсосенки в Рязанской области период с 27.09.18г. по 26.02.19г. Хозяйственные испытания включали в себя закладку картофеля в три секции картофелехранилища с разной конструкцией воздуховодов: секция А воздуховод в виде цилиндрических труб, секция Б в виде фронтальной трехгранной призмы, секция В серийный воздуховод в виде в виде полукруга. Испытания проводились в хозяйстве ООО Подсосенки в Рязанской области с 27.09.18г. по 26.02.19г. Качество закладываемого картофеля определяли исходя из клубневого анализа по средней пробе из 100 клубней. Убыль массы картофеля определялась в процентах по отношению к массе заложенного картофеля. Расход электроэнергии систем вентиляции в секциях картофелехранилища хозяйства ООО Подсосенки подсчитывался и анализировался каждый месяц в период проведения хозяйственных испытаний. Полученные результаты испытаний по сорту Гала (убыль массы картофеля) в хранилищах с применением воздуховода в виде цилиндрических труб, серийного воздуховода и воздуховода в виде фронтальной трехгранной призмы составили 6,44, 8,09 и 6,51 соответственно. Энергопотребление систем вентиляции картофелехранилища в указанный период по трем секциям составило: по секции А с воздуховодом в виде цилиндрических труб 11698 кВтч по секции Б с воздуховодом в виде фронтальной трехгранной призмы 12451 кВтч по секции В с серийным воздуховодом 12451 кВтч.

The article presents the results of economic tests of the floor duct in the form of cylindrical pipes (patent for utility model 183361) in the economy of LLC Podsosenki in the Ryazan region from 27.09.18 to 26.02.19 g. Economic challenges included the laying of potatoes in three sections of the potato, with different design of the ducting (section A air inlet is in the form of a cylindrical pipe, the section B in front of a triangular prism, the section In the serial air inlet is in the form of semicircles). Tests were carried out in economy of LLC Podsosenki in the Ryazan region from 27.09.18 to 26.02.19. The quality of the potatoes was determined on the basis of the tubers analysis based on the average sample of 100 tubers. The decrease in potato mass was determined as a percentage relative to the weight of the planted potatoes. The power consumption of ventilation systems in the sections of potato storage facilities of LLC Podsosenki was calculated and analyzed every month during the economic tests. The obtained test results for the grade Gala in comparison with the use of an air duct in the form of cylindrical pipes, a serial air duct and an air duct in the form of a frontal trihedral prism were 6.44, 8.09 and 6.51, respectively. Energy consumption of ventilation systems of potato storage during this period in three sections was: section A with air duct in the form of cylindrical pipes 11698 kW section B with an air duct in the form of a front triangular prism 12451 kW section B serial duct 12451 kW.