HYDRAULIC REGULARITIES DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE OPERATION OF DRAINAGE STACKS OF WATER DISCHARGE SYSTEM IN RESIDENTIAL BUILDINGS OF DIFFERENT NUMBER OF STORIES
Authors: Хузин В.Ю. , Помогаева В.В. , Бахметьев А.В. 
Published: March 2023

Приведены принципы проектирования жилых зданий повышенной комфортности. Проведена оценка конструкции канализационной системы позволяющей максимально безаварийно работать, при эжектировании воздуха через вентиляционное вытяжное отверстие, расположенное на крыше здания. Приведены особенности прокладки инженерных сетей застройщиками, при самостоятельной установке санитарно-технических приборов собственниками жилья. Установлено, что демонтаж санитарно-технических приборов, предусмотренных застройщиками, приводит к проблемам работы канализационной системы. Проведены исследования реального случая нарушения работы системы бытовой канализации в многоэтажном многоуровневом жилом доме. Выявлены конструктивные особенности комплекса. Установлено, что в здании применяются два типа канализационных стояков: вентилируемые и невентилируемые. Выполнены экспериментальные исследования по определению причин поступления неприятного запаха в квартиры, оборудованные невентилируемыми канализационными стояками. В результате исследования определены установленные типы и конструкции приборов, установлен источник поступления запахов - душевой лоток, имеющий трап, оснащенный сифоном с гидравлическим затвором высотой 24 мм. Установлены факторы, влияющие на «срыв гидрозатвора», в результате превышения допустимого значения разрежения в стояке. Проанализирована работа воздушного клапана проблемного участка канализационной системы. Определена допустимая величина разрежения в стояке, с учетом пропускной способности невентилируемого стояка и расчетного расхода вовлекаемого воздуха в стояк. Определена минимально возможная высота гидрозатвора для исследуемого канализационного стояка. Предложен вариант решения проблемы в конкретном исследуемом случае. Результаты экспериментальных исследований показывают, что выбор и технологическую оценку работы воздушных клапанов необходимо проводить с учетом массообменных и эксплуатационных параметров, после выполнения гидравлического расчета.

We describe the principles of designing residential buildings of superior comfort. We assessed the design of the sewer system, which allows the most trouble-free operation, when air is ejected through an exhaust vent located on the roof of the building. We describe the features of laying engineering services by developers, with self-installation of sanitary appliances by homeowners. It has been established that the dismantling of sanitary appliances provided by developers leads to problems in the operation of the sewer system. Studies have been carried out on a real case of disruption of the domestic sewerage system in a multi-storey residential building. We revealed the design features of the complex. It has been established that two types of drainage stacks are used in the building: ventilated and non-ventilated. Experimental studies have been carried out to determine the causes of unpleasant odors entering apartments equipped with non-ventilated drainage stacks. As a result of the study, we determined the established types and designs of devices, identified the source of odors - a shower tray with a gulley equipped with a siphon with a hydraulic shutter of 24 mm high. We established the factors influencing the breakdown of the hydraulic seal as a result of exceeding the permissible value of vacuum in the stack. We analyzed the work of the air valve of the problem area of the sewer system. We determined the allowable vacuum value in the stack, taking into account the throughput of the unventilated stack and the estimated flow rate of the entrained air into the stack. Also we determined the minimum possible height of the water seal for the studied drainage stack. We offered a variant of solving the problem in a particular case under study. The results of experimental studies show that the selection and technological assessment of the operation of air valves must be carried out taking into account mass transfer and operational parameters, after performing a hydraulic calculation.