Patent RU-163923-U1 (RU)
Title: Короб сварной кабельный металлический блочный
IPC: H02G3/04
Filed: 2015-10-12
Granted: 2016-08-20
Abstract: Предлагаемая полезная модель относится к электротехнике и является составной частью кабельных трасс, предназначенных для открытой прокладки токопроводов (силовых и контрольных кабелей и проводов) по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе по специальным технологическим эстакадам и другим опорным конструкциям на атомных станциях и на любых других энергетических и общепромышленных объектах. 
     Под термином «короб сварной кабельный металлический блочный» (далее - короб) подразумевается вся совокупность его элементов различного назначения (короба прямые и угловые) разных типоразмеров. 
     Технический результат, достигаемый в предлагаемом коробе кабельном металлическом блочном, заключается: 
     - в повышении надежности конструкции короба при эксплуатации; 
     - в снижении трудоемкости монтажа короба; 
     - в повышении срока эксплуатации короба. 
     Предлагаемый короб сварной кабельный металлический блочный состоит из: 
     - корпуса; 
     - кожуха; 
     - продольных элементов; 
     - стоек швеллерообразных, на которые крепятся консоли (кронштейны); 
     - съемной боковой стенки; 
     - узла крепления съемной боковой стенки к корпусу; 
     - стыковочной обоймы, при помощи которой производится стыковка коробов с образованием кабельной трассы. 
     Повышение надежности короба при эксплуатации обусловлена высокой механической прочностью и сейсмической стойкостью конструкции короба. 
     Высокая механическая прочность и сейсмическая стойкость короба достигается тем, что все эти сборочные единицы - каркас корпуса, продольные элементы, стыковочная обойма, выполненные из уголка 63*63*6, кожух и съемная боковая стенка - из тонколистовой холоднокатаной стали; стойки и консоли, выполненные из листовой стали швеллерообразного профиля жестко закреплены в единую конструкцию при помощи сварных и крепежных соединений. Съемная боковая стенка крепится к корпусу надежным узлом крепления с помощью скобы, ручки и крепежного соединения. 
     Снижение трудоемкости монтажа короба достигается тем, что стойки швеллерообразные максимально отнесены к неподвижной боковой стенке корпуса, что привело к увеличению емкости короба и соответственно увеличению количества прокладываемых кабелей на единицу площади поперечного сечения короба. 
     Также на стойку устанавливается несколько рядов консолей (кронштейнов) с целью увеличения емкости короба и разделения кабелей различного назначения. Повышение срока эксплуатации короба определяется тем, что на кожухе короба выполнены отбортовки, которые сварены продольным швом с образованием ребра жесткости по всей длине короба. 
     Поверхности всех деталей короба дополнительно имеют антикоррозионное покрытие разных видов: лакокрасочное покрытие с толщиной не менее 50 мкм, металлическое - горячее цинкование с толщиной не менее 80 мкм, комбинированное покрытие в виде горячего цинкования с последующим лакокрасочным покрытием с толщиной соответственно не менее 80 мкм и 50 мкм. 
     Применение комбинированного (лакокрасочного и металлического - горячее цинкование) покрытия дает суммарный эффект от применения каждого покрытия в отдельности. 
     В кожухе короба выполнены жалюзи, позволяющие вентилировать короб и отводить влагу от конденсации паров, находящихся в воздухе. 
     Длина прямого кабельного блочного короба обычно равняется 2 метрам. 
     Кабельные блочные короба бывают прямыми и угловыми. Первая модификация применяется для прокладки кабельных трасс в вертикальных шахтах и горизонтальной плоскости. Угловые варианты используются для изменения кабельной магистрали под различными углами. Применяться данные изделия могут в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
     Короб обладает самонесущей способностью. 
     Стыковка коробов между собой и крепление их к опорным конструкциям выполняются при помощи оцинкованных болтовых соединений. 
     Крепежные изделия применяются российского производства по межгосударственному стандарту. 
     Конструкция короба стойкая к сейсмическому воздействию, землетрясению в 9 баллов, что соответствует 1 категории сейсмостойкости. 
     Конструкция короба устойчивая, выдерживает возникающие механические воздействия от факторов внешней среды. 
     Конструкция выдерживает все режимы нормальной эксплуатации, а также испытательные и аварийные режимы на объектах атомной энергетики, что подтверждается актами проведенных испытаний. 
     После прокладки кабелей внутри коробов должны быть установлены огнезащитные пояса и уплотнения в местах прохода через стены и перекрытия в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.