Patent RU-178371-U1 (RU)
Title: Блок контактных зажимов для коммутации и ответвления силовых кабелей до 380 в и кабелей осветительных цепей
IPC: H02G15/06
Filed: 2017-04-12
Granted: 2018-04-02
Abstract: Полезная модель (далее БКЗ) относится к электротехническим изделиям.БКЗ может применяться на объектах использования атомной энергии (далее ОИАЭ) и тепловой энергетики для коммутации и ответвления силовых кабелей и кабелей осветительных цепей номинальным напряжением переменного тока до 380 В частотой 50 (60) Гц и номинальным рабочим током до 125 А, диапазон сечений подключаемых проводников от 0,13 до 50 мм.Техническими задачами, на решение которых направлена полезная модель, являются:- увеличение электрических параметров: номинального тока до 125 А, максимального сечения подключаемых проводников 50 мм;- повышение технологичности и унификации при производстве;- повышение надежности.Технические задачи решаются соответственно:- установкой на рейку клеммных зажимов с диапазоном сечений подключаемого проводника от 0,13 до 50 мм;- выполнением сквозных отверстий во всех боковых (четырех) стенках корпуса и установкой в них муфт (фитингов);- герметичным присоединением трубы или металлорукава с проложенным в них кабелем при помощи ввода в хвостовую (наружную) часть муфты (фитинга) - для трубы до защелкивания, для металлорукава - затяжкой гайки, имеющейся в комплекте муфты (фитинга).Техническое решение поясняется чертежом:- фиг. 1 - блок контактных зажимов для коммутации и ответвления силовых кабелей до 380 В и кабелей осветительных цепей.БКЗ (фиг. 1) состоит из корпуса поз. 1 с наружными крепежными элементами поз. 2 и крышки поз. 3, соединенных невыпадающими винтами поз. 4, муфт (фитингов) поз. 5 с заглушками поз. 6, рейкой поз. 7 с клеммами поз. 8 и концевыми держателями поз. 9.Рейка поз. 7 с установленными на ней клеммами поз. 8 крепится внутри корпуса поз. 1 имеющимися в комплекте винтовым соединением поз. 10 к приваренным в корпусе поз. 1 направляющим рейкам поз. 11.Корпус поз. 1 с крышкой поз. 3 и муфты (фитинги) поз. 5 снабжены эластичными прокладками (на фиг. 1 не показаны).Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 соединены заземляющим проводником поз. 12.Корпус поз. 1 и крышка поз. 3 оснащены элементом для подключения заземления поз. 13.Заземление присоединяемой трубы или металлорукава поз. 14 обеспечивается металлической связью через муфту (фитинг) поз. 5 от корпуса поз. 1 к трубе или металлорукаву поз. 14.Фитинг (муфта) поз. 5 устанавливается на всех боковых (четырех) стенках корпуса поз. 1 в сквозные отверстия (на фиг. 1 условно не показаны).БКЗ относится к I категории сейсмостойкости и сохраняет работоспособность при сейсмических нагрузках максимального расчетного землетрясения 9 баллов.При использовании БКЗ на ОИАЭ в производственных помещениях с радиоактивной средой (зон герметичного объема и контролируемого доступа) применяют полированный корпус из нержавеющей стали с силиконовым уплотнением, радиационно-стойкими клеммами и муфтами (фитингами) из нержавеющей стали.Температурный диапазон эксплуатации БКЗ, размещаемого в зонах герметичного объема и контролируемого доступа, от минус 60°С до плюс 150°С.Для размещения в производственных помещениях свободного доступа ОИАЭ и объектах тепловой энергетики может применяться БКЗ с корпусом поз. 1 из углеродистой стали. Также корпус поз. 1 может изготавливаться из пожаростойкого полиэстера, армированного стекловолокном, не содержащего галогена и кадмия, или из алюминия, а муфты (фитинги) поз. 5 - из никелированной латуни.Температурный диапазон эксплуатации БКЗ, размещаемого в производственных помещениях свободного доступа ОИАЭ и объектах тепловой энергетики, от минус 40°С до плюс 90°С.Степень защиты БКЗ от внешних воздействий IP65.Количество и тип клемм поз. 8 и муфт (фитингов) поз. 5 может меняться.Количество и тип муфты (фитинга) поз. 5 выбирается по количеству кабелей, диаметру подводимых кабелей и количеству проводников в кабеле, а также диаметру присоединяемой трубы или металлорукава поз. 14.БКЗ отвечают требованиям пожарной безопасности. При любых возникающих в них неисправностях они не могут быть источником возгорания.