Patent ES-2549754-T3 (ES)
Title: Dispositivo y procedimiento para la prevención de incendios y para la extinción de un incendio que se ha producido en una sala cerrada
Inventor: WAGNER ERNST-WERNER
IPC: A62C99/00
Filed: 2008-07-29
Granted: 2015-11-02
Abstract: Procedimiento de inertización para la prevención de incendios y la extinción de incendios en una sala cerrada (10), en particular una sala de laboratorio, en el que aire fresco se alimenta de forma regulada como aire de alimentación a la atmósfera de sala y aire de evacuación se evacua de forma regulada de la atmósfera de sala, y en el que un agente de extinción gaseoso se alimenta en condiciones normales como aire de alimentación a la atmósfera de sala en el caso de un incendio o para evitar un incendio, en el que se ajusta y/o se mantiene en la sala (10) una presión de sala (px) reducida en comparación con la presión atmosférica normal al ser en cualquier momento el flujo volumétrico del aire de alimentación alimentado en total como aire fresco y/o como agente de extinción a la atmósfera de sala menor o igual de grande que el flujo volumétrico del aire de evacuación evacuado de la atmósfera de sala, en el que la diferencia entre la presión de sala existente en la sala y la presión atmosférica del aire ambiental se determina de forma continua o en momentos y/o acontecimientos previamente establecibles y se compara con un valor previamente establecible, y en el que el flujo volumétrico del aire de alimentación alimentado en total como aire fresco y/o como agente de extinción a la atmósfera de sala y el flujo volumétrico del aire de evacuación evacuado de la atmósfera de sala se regulan en función de la comparación, en el que el flujo volumétrico del aire de alimentación alimentado en total como aire fresco y/o agente de extinción a la atmósfera de sala es igual de grande que el flujo volumétrico del aire de evacuación evacuado de la atmósfera de sala cuando la diferencia determinada entre la presión de sala (px) y la presión atmosférica del aire ambiental equivale al valor previamente establecido, caracterizado por que se miden los respectivos flujos volumétricos del aire fresco alimentado como aire de alimentación, del aire de evacuación evacuado y del agente de extinción alimentado como aire de alimentación en el caso de un incendio o para evitar incendios, y por que los respectivos flujos volumétricos se regulan de modo que, en cualquier momento, la diferencia entre el flujo volumétrico del aire de alimentación alimentado en total como aire fresco y/o como agente de extinción a la atmósfera de sala y el flujo volumétrico del aire de evacuación evacuado de la atmósfera de sala adopta un valor constante previamente establecible, teniendo la sala (10) preferiblemente una envoltura de sala estanca a los gases y aerosoles, y en el que el valor constante previamente establecible es preferiblemente cero; y porque en un caso en el que se alimenta agente de extinción como aire de alimentación, al menos una parte del aire de evacuación a evacuar de la atmósfera de sala se comprime con ayuda de un compresor (19) dispuesto en el interior de la sala cerrada (10), en el que el volumen de aspiración del compresor (19) es más grande o igual de grande que el flujo volumétrico del aire de alimentación alimentado en total como aire fresco y/o como agente de extinción a la atmósfera de sala, y en el que, preferiblemente, se almacena de forma intermedia el aire de evacuación evacuado de la atmósfera de sala y comprimido con ayuda del compresor (19) en una forma comprimida en un depósito de alta presión (20) dispuesto en el interior de la sala cerrada (10).