Patent RU-163776-U1 (RU)
Title: Стенд первичных преобразователей кип и а модульного типа
IPC: H05K7/02
Filed: 2015-06-26
Granted: 2016-08-10
Abstract: Предлагаемая полезная модель стенда первичных преобразователей КИП и А модульного типа относится к области электротехники и может быть использована в качестве несущих конструкций, предназначенных для размещения на них первичных преобразователей КИП и А, элементов схемы их обвязки и их присоединения к импульсным трубным проводкам для измерения, сигнализации и регулирования давления, расхода и других технологических параметров агрессивных и неагрессивных сред в составе систем автоматического контроля и регулирования технологическими процессами атомных станций и других объектов. 
     Технический результат, достигаемый в предлагаемой полезной модели, заключается в повышении надежности конструкции стенда и его технологичности. 
     Повышение надежности конструкции стенда первичных преобразователей КИП и А модульного типа достигается тем, что каркас стенда, содержащий: две вертикальные стойки, выполненные из монолитной полосы путем изгиба с образованием боковых стенок под прямым углом П-образного типа; горизонтальные перекладины аналогичной конструкции, проходящие параллельно друг другу по ширине рамы, основание - поперечины, перпендикулярные перекладинам и проходящие в направлении глубины стойки; изделия из листового металла: кронштейны (для установки на них кабельных коробов и коммутационных коробок, предназначенных для транзитной прокладки кабелей от соседних стендов и подключения кабелей к первичным преобразователям), основания, столики (для установки первичных преобразователей) изготовлен при помощи сварки с образованием жесткой сейсмостойкой конструкции, причем на передней части каркаса размещена трубная обвязка, изготовленная из трубы ⌀ 14×2 с тройниками и запорными клапанами. 
     Модульность конструкции стенда первичных преобразователей КИП и А достигается тем, что конструкция стендов позволяет следующую компоновку: 
     - размещение по горизонтали рядом друг с другом; 
     - размещение по вертикали в два яруса один над другим. 
     Крепление стендов между собой осуществляется крепежными изделиями (из комплекта монтажных частей) через отверстия в верхней и нижней частях боковых стоек каркасов. 
     Крепления стендов осуществляется сваркой к строительным закладным стальным деталям в полу. 
     Крепление стендов к бетонным полам выполняется строительными дюбелями или анкер-шпильками, обеспечивающими необходимую прочность крепления. 
     Верхние углы каркасов стендов крепятся сваркой к закладным деталям в стенах помещений. 
     Для обеспечения удобства транспортирования конструкция стендов выполнена разборной и состоит из укрупненной сборки - каркас в сборе с трубной обвязкой и комплекта монтажных частей (основание, комплект крепежных изделий, кронштейны и т.п.). 
     Каркас и трубные обвязки выполнены из коррозионностойкой стали аустенитного класса или из углеродистой стали перлитного класса. 
     При монтаже трубных обвязок стендов должна применяется автоматическая (основная) или ручная аргодуговая сварка. 
     Конструкция стендов позволяет: 
     - установку, снятие и техническое обслуживание первичных преобразователей; 
     - подключение (отключение) первичных преобразователей к измеряемым средам (трубным проводкам); 
     - продувку трубных проводок и дренирование измеряемых сред; 
     - проверку на функционирование (без снятия со стенда) первичных преобразователей путем подключения к ним внешних устройств имитации технологических параметров; 
     - установку на них кабельных коробов и коммутационных коробок, предназначенных для транзитной прокладки кабелей от соседних стендов и подключения кабелей к первичным преобразователям. 
     Стенды и их элементы, изготовленные из коррозионностойкой стали аустенитного класса, выполнены без защитного покрытия. 
     Стенды и их элементы, изготовленные углеродистой стали перлитного класса, выполнены с защитным покрытием. 
     Антикоррозионное покрытие с толщиной лакокрасочного покрытия, не менее 80 мкм (в зависимости от климатического исполнения) противостоит его разрушению (растрескиванию, отслаиванию) при ударе, а также выдерживает деформацию окрашиваемой поверхности при изгибе и противостоит механическим воздействиям: вдавливанию, царапанию и, таким образом, повышает надежность конструкции стенда. 
     Антикоррозионное покрытие в виде металлического - горячее цинкование толщиной не менее 80 мкм обеспечивает пожарную безопасность изделия, имеет высокие показатели: физико-механических свойств, прочности при ударе, эластичности при изгибе, прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве, что также обеспечивает надежность конструкции стенда. 
     Применение комбинированного (лакокрасочного и металлического -горячее цинкование) антикоррозионного покрытия дает суммарный эффект от применения каждого покрытия в отдельности. 
     Таким образом, применение антикоррозионного покрытия повышает надежность конструкции стенда.