Patent RU-162633-U1 (RU)
Title: Блок контактных зажимов для коммутации цепей электроприводов запорной и регулирующей арматуры, пневмоприводов отсечной арматуры
IPC: H02G3/08
Filed: 2015-08-17
Granted: 2016-06-20
Abstract: Полезная модель - блок контактных зажимов для коммутации цепей электроприводов запорной и регулирующей арматуры, пневмоприводов отсечной арматуры (далее - БЭЗ) относится к электротехническим изделиям. 
     БЭЗ является защищенным низковольтным комплектным устройством распределения и может применяться на объектах атомной и тепловой энергетики для коммутации цепей электроприводов запорной и регулирующей арматуры, пневмоприводов отсечной арматуры с внешними устройствами - силовыми распределительными шкафами и шкафами управления. 
     Блоки контактных зажимов вышеуказанных электроприводов могут применяться для установки в производственных помещениях, включая зону строгого режима и герметичного объема АЭС и предназначены для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 380 В и номинальным током до 58 А. 
     БЭЗ на фиг. 1 и фиг. 2, состоит из корпуса поз. 1, крышки поз. 2 на винтах поз. 13, кабельных вводов поз. 3, разъемов поз. 4, заглушек кабельных вводов поз. 5, заглушек разъемов поз. 16, реек поз. 6 с проходными стандартизованными винтовыми клеммными зажимами-клеммами поз. 7, основанием для установки на трубную стойку поз. 9. 
     Рейки поз. 6 с установленными на ней клеммами поз. 7 крепятся внутри корпуса поз. 1 имеющимися в комплекте блока винтом с гайкой поз. 10 к приваренным в корпусе поз. 1 рейкам поз. 11. 
     Корпус поз. 1 с крышкой поз. 2, кабельные вводы поз. 3 и разъемы поз. 4 снабжены эластичными прокладками. 
     Корпус поз. 1 и крышка поз. 2 соединены заземляющим проводником поз. 15. Корпус поз. 1, крышка поз. 2 и основание для установки на трубную стойку поз. 9 оснащены элементами для подключения заземления поз. 12. 
     Крышка поз. 2 корпуса поз. 1 БЭЗ оснащена невыпадающими винтами поз. 13. 
     Основание для установки на трубную стойку поз. 9 закрепляется на трубной стойке затяжкой болтового соединения поз. 17. 
     Разъемы поз. 4 с заглушками поз. 16 закреплены на нижней стенке корпуса поз. 1, винтами поз. 18. 
     Кабельные вводы поз. 3 с заглушками поз. 5 установлены на нижней стенке корпуса поз. 1. 
     БЭЗ фиг. 3 отличается от БЭЗ на фиг. 1 тем, что корпус поз. 1 блока оснащен только кабельными вводами поз. 3 и заглушками поз. 5. 
     БЭЗ фиг. 4, фиг. 5, фиг. 6 отличается от БЭЗ на фиг. 1 и фиг. 2 тем, что корпус поз. 1 блока оснащен крышкой поз. 2 на петлях. Крышка поз. 2 оснащена замками для запирания поз. 14. Разъемы поз. 4 с заглушками поз. 16 закреплены на задней стенке корпуса поз. 1, винтами поз. 18. 
     БЭЗ фиг. 4, фиг. 5, фиг. 7 отличается от БЭЗ на фиг. 2 и фиг. 3 тем, что корпус поз. 1 блока оснащен крышкой поз. 2 на петлях. Крышка поз. 2 оснащена замками для запирания поз. 14. Кабельные вводы поз. 3 с заглушками поз. 5, установленными на нижней и задней стенке корпуса поз. 1. 
     БЭЗ фиг. 8 отличается от БЭЗ на фиг. 1 тем, что крышка на винтах поз. 2 блока корпуса поз. 1 оснащена кнопками поз. 8 для местного управления. 
     БЭЗ фиг. 9 отличается от БЭЗ на фиг. 3 тем, что крышка поз. 2 блока корпуса поз. 1 оснащена кнопками поз. 8 для местного управления. 
     БЭЗ фиг. 10 отличается от БЭЗ на фиг. 4 тем, что крышка на петлях поз. 2 блока корпуса поз. 1 оснащена кнопками поз. 8 для местного управления. 
     БЭЗ работает следующим образом: 
     Закрепляют корпус поз. 1 БЭЗ на трубную стойку с помощью основания поз. 9. 
     Открывают крышку поз. 2, выкрутив невыпадающие винты поз. 13 или повернув ключом замок поз. 14 корпуса поз. 1. 
     Откручивают зажимающую гайку соответствующего вводимому кабелю кабельного ввода поз. 3, вынимают заглушку поз. 5, вводят кабель в корпус поз. 1. 
     Закручивают зажимную гайку кабельного ввода поз. 3 для фиксации кабеля, разделывают кабель и соединяют проводники кабеля с клеммами поз. 7. 
     Заглушки поз. 5 из неиспользованных кабельных вводов поз. 3 не вынимают (для сохранения IP блока). 
     По окончанию подключения проводники аккуратно укладываются в корпусе поз. 1 БЭЗ и скрепляются стяжками. 
     Закрывают крышку поз. 2 закрутив невыпадающие винты поз. 13 или повернув ключом замок поз. 14 корпуса поз. 1. 
     В исполнении с разъемами поз. 4. Снимают заглушку поз. 16 с блочной части разъема поз. 4. Соединяют блочную часть с кабельной частью разъема поз. 4. 
     Заглушки поз. 16 устанавливаются на блочную часть разъема при отсоединенной кабельной части для сохранения IP блока. 
     Блоки контактных зажимов относятся к I категории сейсмостойкости и сохраняют работоспособность при сейсмических нагрузках максимального расчетного землетрясения 9 баллов. 
     Температурный диапазон эксплуатации блоков контактных зажимов, размещаемых в производственных помещениях зоны строгого режима и герметичного объема, а также зоны контролируемого доступа от минус 50°C до плюс 150°C. 
     Для размещения в производственных помещениях зоны строгого режима и герметичного объема, а также зоны контролируемого доступа применяется полированный корпус поз. 1 из нержавеющей стали с силиконовым уплотнением. Материал корпуса поз. 1 - стойкий к дезактивирующим растворам. 
     Температурный диапазон эксплуатации блоков контактных зажимов размещаемых в производственных помещениях зоны свободного режима от минус 40°C до плюс 90°C. 
     Для размещения в производственных помещениях зоны свободного режима могут применяться БЭЗ с корпусами поз. 1 из углеродистой стали, идентичные блокам контактных зажимов из нержавеющей стали по количеству клемм поз. 7 и типоразмеру устанавливаемых кабельных вводов поз. 3 и разъемов поз. 4. Также корпус поз. 1 может изготавливаться из пожаростойкого полиэстера армированного стекловолокном, не содержащего галогена и кадмия, или из алюминия. 
     Тип клемм поз. 7 выбирается в соответствии с рабочим напряжением, рабочим током и максимальным сечением подключаемых проводов. 
     Количество и тип кабельных вводов поз. 3 и разъемов поз. 4 выбирается по количеству кабелей, диаметру подводимых кабелей и количеству проводников в кабеле. 
     Для размещения БЭЗ в производственных помещениях зоны строгого режима применяются кабельные вводы поз. 3 из никелированной латуни или нержавеющей стали, для размещения БЭЗ в производственных помещениях зоны свободного режима применяются кабельные вводы поз. 3 из пластика. 
     Для размещения БЭЗ в производственных помещениях зоны строгого режима применяются разъемы поз. 4 с механической фиксацией подключения посредством защелки, резьбового и байонетного соединения с корпусом из нержавеющей стали или из никелированной латуни. Для размещения производственных помещениях зоны свободного режима применяются разъемы поз. 4 с механической фиксацией подключения посредством защелки, резьбового и байонетного соединения с корпусом из алюминия или цинка. 
     В БЭЗ с местным управлением применены кнопки поз. 8 с пружинным возвратом. 
     БЭЗ отвечают требованиям пожарной безопасности. При любых возникающих в них неисправностях, они не могут быть источником возгорания.