Patent WO-2007087819-A1 (WO)
Title: Verfahren zur permanenten überwachung von fluide medien führenden, unter druck stehenden rohrleitungen und leitungssystemen
Inventor: WINDISCH STEFAN
IPC: G01M3/28
Filed: 2006-01-23
Abstract: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur permanentem Überwachung von fluide Medien führenden, unter Druck stehenden Rohrleitungen und Leitungssystemen, einschließlich angeschlossener Verbraucher, wobei hinter dem Übergabepunkt zwischen Versorgungseinrichtung und Verbraucheranschluß Druckmessungen in verschiedenen Modi durchgeführt werden, um über vorbestimmbare Zeiträume Verbrauchswerte zu ermitteln und auf den Systemzustand zu schlußfolgern, mit folgenden Schritten: Anordnen eines elektronisch steuerbaren Absperrventils hinter dem Übergabepunkt sowie eines Drucksensors in Fließrichtung hinter dem Ventil; Schließen aller Entnahmestellen und Druckaufbau im System; Schließen des Absperrventils und Bestimmen eines gegebenenfalls vorhandenen Ausgangsdruckabfalls über einen ersten Zeitraum, Speichern des Anfangs- und Enddruckwerts; Öffnen des Ventils und Einstellen sowie Speichern des Wasserverbrauchs mit der längsten gleichen Flußrate als Abschluß der Inbetriebnahme; Übergang in den Zapfmodus durch Öffnen des Ventils über einen zweiten Zeitraum; Wechsel in den Lecksuchmodus nach Ablauf des zweiten Zeitraums durch kurzzeitiges Absperren des Ventils, Bestimmen des Ausgangsdrucks und Speichern dieses Wertes, Errechnen des Druckabfalls während der Ventilschließungsprozedur und Vergleich mit einem vorgegebenen Festwert; Überprüfung des Druckabfallwerts aus dem vorangegangenen Vergleichsschritt und Feststellen eines großen Lecks oder eines großen momentanen Verbrauchs sowie Fehlerzwischenspeichern des Ergebnisses; Wiederholung der Druckabfallmessung innerhalb eines kurzen Zeitraums und Vergleich des jetzt erhaltenen Druckabfallwerts mit dem Wert im Fehlerzwischenspeicher sowie Löschen des Fehlerzwischenspeichers dann, wenn keine Veränderungen feststellbar sind; Übergang in die erste Stufe eines erweiterten Lecksuchmodus bei weiterhin geschlossenem Ventil durch Vergleich des Druckabfalls in diesem Schritt mit einem vorgegebenen Festwert zur Bestimmung eines eventuell vorliegenden kleineren Lecks, Abspeichern des Fehlerwerts in einem Speicher, Wiederholung der Druckabfallmessung innerhalb eines kurzen Zeitraums und Vergleich des jetzt erhaltenen Druckabfalls mit dem Fehlerwert sowie Löschen des Fehlerwerts, wenn keine Überschreitung des Druckabfallwerts feststellbar ist, oder Alarmabgabe bei festgestellter Werteüberschreitung mit anschließendem Übergang in den Zapfmodus; nach Löschen des Fehlerspeichers Beginn der zweiten Stufe des erweiterten Lecksuchmodus bei weiterhin geschlossenem Ventil, Ermitteln des momentanen Ausgangsdrucks, Speichern dieses Wertes, Ermitteln eines aktuellen Druckwerts sowie Bestimmung des gegebenenfalls vorliegenden Druckabfalls über einen dritten Zeitraum, wobei dieser Zeitraum größer als der erste oder zweite Zeitraum ist, und Vergleich mit dem ermittelten Ausgangsdruckabfall, um beim Überschreiten auf ein geringfügiges Leck zu schlußfolgern; Abspeichern und Melden des Fehlerwerts sowie Übergang in den Zapfmodus oder bei Nichtüberschreiten des Druckabfalls Übergang in den Ruhemodus mit geschlossenem Ventil, wobei der Ruhemodus dann beendet wird, wenn eine laufende Druckmessung einen Druckabfall ergibt oder ein Zeitraum abgelaufen ist, welcher größer als der dritte Zeitraum ist, mit dann folgendem Übergang in den Zapfmodus.