กฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
(๑) (๒) (๓)
(๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑[๑]  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ
๒  ในกฎกระทรวงนี้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หมายความว่า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้องบรรจุ
หมายความว่า สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
เขตห้องบรรจุ
หมายความว่า แนวเขตพื้นที่โดยรอบห้องบรรจุตามที่กำหนดไว้ในแผนผังบริเวณ
พื้นที่บรรจุ
หมายความว่า พื้นที่ที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ
ผู้ประกอบกิจการควบคุม
หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หมายความว่า กระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
หมายความว่า ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
หมายความว่า ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
บริเวณอันตราย หมายความว่า พื้นที่รอบ ๆ
ที่ตั้งและเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ และพื้นที่รอบ ๆ
บริเวณและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุ
กำแพงกันไฟ
หมายความว่า กำแพงทึบที่สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐
เซนติเมตร และไม่มีช่องให้ไฟผ่านได้

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ
๓  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
การคิดปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ให้คิดคำนวณปริมาณ ๑ ลิตร เท่ากับ ๐.๕ กิโลกรัม

ข้อ ๔  ลักษณะของกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม การออกแบบการผลิต หรือการสร้าง
และการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ ๕  ห้องบรรจุต้องจัดให้มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ห้องบรรจุต้องจัดให้มีป้ายรายชื่อพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน

หมวด ๒
ลักษณะของแผนผังและแบบก่อสร้าง

ข้อ
๖  ห้องบรรจุต้องมีแผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ
ดังต่อไปนี้
(๑)
แผนผังโดยสังเขปต้องแสดงตำแหน่งที่ตั้งของห้องบรรจุ พร้อมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ที่อยู่โดยรอบเขตห้องบรรจุ ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร
(๒)
แผนผังบริเวณต้องแสดงเขตที่ดิน เขตห้องบรรจุ กำแพงกันไฟ
กลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
แนวท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว เครื่องสูบและหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผนผังบริเวณ
ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๕๐

ข้อ
๗  แบบก่อสร้างห้องบรรจุอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑)
แปลนพื้น แปลนฐานราก แปลนโครงสร้าง และแปลนหลังคา
(๒)
รูปด้านอย่างน้อยสองด้าน รูปตัดตามขวาง และรูปตัดตามยาว
(๓)
รายละเอียดของโครงสร้างแสดงส่วนต่าง ๆ ของห้องบรรจุ
แบบก่อสร้างตาม
(๑) และ (๒) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๑๐๐

ข้อ ๘  แบบก่อสร้างกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑)
แปลนส่วนบน รูปด้าน รูปตัด และแปลนฐานราก
(๒) รายละเอียดการก่อสร้างและการติดตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอุปกรณ์ต่าง ๆ
แบบก่อสร้างตาม
(๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๕๐

ข้อ
๙  แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(๑)
แปลนพื้น แปลนฐานราก รูปด้าน และรูปตัด
(๒)
รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของกำแพงกันไฟ
แบบก่อสร้างตาม
(๑) ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ ใน ๒๐

ข้อ ๑๐  ห้องบรรจุต้องแสดงรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของห้องบรรจุ
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว เสารับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว
กำแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑  แบบก่อสร้างห้องบรรจุตามข้อ ๗
แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามข้อ ๘ แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟตามข้อ
๙ และรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงตามข้อ ๑๐ ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตแล้วให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงรายละเอียดตามที่ระบุไว้
แต่ให้ใช้แบบก่อสร้างและรายการคำนวณดังกล่าวมาแสดงแทน

ข้อ ๑๒  การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ภายในห้องบรรจุให้มีระยะความคลาดเคลื่อนไปจากแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบ
 ทั้งนี้
ต้องไม่น้อยกว่าระยะปลอดภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้
และสัดส่วนของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้มีระยะความคลาดเคลื่อนไปจากแบบก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละห้า

หมวด ๓
ที่ตั้ง ลักษณะ
และระยะปลอดภัย

ข้อ ๑๓  ห้องบรรจุต้องอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า
๑๒.๐๐
เมตร ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้ห้องบรรจุอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นตามที่กำหนดดังกล่าวได้ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า
๑.๘๐ เมตร และห่างจากขอบของห้องบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร

ข้อ
๑๔  พื้นที่บรรจุต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑)
ทำด้วยวัสดุทนไฟและมีความมั่นคงแข็งแรง
(๒)
พื้นของพื้นที่บรรจุต้องเป็นพื้นคอนกรีตเรียบและผิวพื้นเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก
เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน หรือกระเบื้องยาง
(๓)
มีท่อสำหรับใช้ระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารอยู่ในระดับชิดพื้นห้อง โดยใช้พัดลมดูดอากาศชนิดที่สามารถป้องกันประกายไฟจากการระเบิด
และมีอัตราการระบายอากาศไม่ต่ำกว่า ๑ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อพื้นที่ของพื้นห้อง
๑ ตารางฟุต และปลายท่อออกต้องอยู่ในตำแหน่งที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยไม่รบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง
และห่างจากประตูหรือหน้าต่างของอาคารห้องบรรจุไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร
(๔)
ภายในพื้นที่บรรจุต้องไม่วางถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือสิ่งของอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

หมวด ๔
การตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์

ข้อ
๑๕  การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุ
ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่จัดไว้โดยเฉพาะ
(๒)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่ระดับพื้นชั้นล่างของอาคาร
(๓)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้อยู่ห่างจากแหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ
หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
(๔)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มบนพื้นคอนกรีตเรียบ
และหากมีวัสดุปิดผิวต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก
(๕)
ไม่ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มซ้อนกัน
(๖)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่มีการระบายอากาศหรือถ่ายเทอากาศได้ดี
(๗) มีอุปกรณ์ยึดถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
เพื่อไม่ให้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเคลื่อนหรือล้ม
(๘)
ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในที่ที่สามารถเข้าไปปิดหรือเปิดลิ้นของถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มได้สะดวก
(๙)
บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า
๑.๘๐ เมตร ล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออกอย่างน้อยหนึ่งทางและปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน
ที่รั้วโปร่งมีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง
บนพื้นสีขาว โดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย
มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้
อันตราย
๑.
ห้ามสูบบุหรี่
๒.
ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ
๓.
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า

ข้อ
๑๖  การตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในห้องบรรจุต้องมีปริมาณไม่เกิน
๒,๐๐๐ ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร

ข้อ
๑๗  การตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในห้องบรรจุต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยดังต่อไปนี้
(๑)
จัดให้มีระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินเพื่อลดอุณหภูมิของผิวถัง
ลักษณะ
การติดตั้ง รวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อฉีดน้ำเหนือผิวถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินเพื่อลดอุณหภูมิของผิวถัง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๒)
ไม่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวซ้อนกัน
(๓)
ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวห่างจากภาชนะบรรจุน้ำมันซึ่งบรรจุน้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำกว่า
๖๐ องศาเซลเซียส ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร
(๔)
บริเวณพื้นใต้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดินทำให้ลาดต่ำลงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตามความเหมาะสม
และเทคอนกรีตหรือลาดด้วยยางแอสฟัลต์ให้เรียบ และภายในรัศมี ๖.๐๐ เมตร
จากถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นพื้นเรียบและอัดแน่น
(๕) บริเวณที่ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า
๑.๘๐ เมตร ล้อมรอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และที่รั้วโปร่งมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทางอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
ทางเข้าออกดังกล่าวมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอกมีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไขกุญแจ
และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน และห้ามเก็บวัสดุใด ๆ
ภายในบริเวณรั้วโปร่ง
(๖)
หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวของท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไปสู่ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ภายในบริเวณรั้วโปร่งและห่างจากพื้นที่บรรจุ
อาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นในรัศมีไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร
ในกรณีที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพื้นที่บรรจุอาคารอื่น
หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร แต่เกิน ๕.๐๐ เมตร
สองด้านหรือด้านเดียวให้ตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสถานที่นั้นได้
แต่จะต้องสร้างกำแพงกันไฟแทนรั้วโปร่งตรงด้านที่หัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ห่างจากพื้นที่บรรจุ
อาคารอื่น หรือแนวเขตที่ดินดังกล่าวไม่ถึง ๑๐.๐๐ เมตร ทุกด้าน กำแพงกันไฟมีความสูงไม่น้อยกว่า
๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากหัวท่อรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร
(๗)
ที่ประตูทางเข้ารั้วโปร่ง จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง
บนพื้นสีขาวโดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตร ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้
อันตราย
๑.
ห้ามสูบบุหรี่
๒.
ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ
๓.
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า
(๘)
รั้วโปร่งด้านใดที่ยานพาหนะอาจเข้าไปชนได้ต้องจัดให้มีเสาท่อเหล็ก หรืออุปกรณ์กันชนอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ  ทั้งนี้
เสาท่อเหล็กดังกล่าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ภายในท่อเหล็กให้เทคอนกรีตเต็มฝังแน่นในดินนอกแนวรั้วโปร่งด้านนั้นลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
โดยเสาท่อเหล็กอยู่ห่างจากรั้วโปร่งไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เสาแต่ละต้นสูงจากระดับพื้นดินไม่น้อยกว่า
๑.๑๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และมีระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร
(๙)
ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน ให้เป็นไปตามตาราง
๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐)
ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมแบบฝังไว้ในดิน ให้เป็นไปตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ระยะห่างของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับสิ่งก่อสร้างอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ตาม
(๙) และ (๑๐) ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ
๑๘  การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์
การติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และการทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอุปกรณ์ในห้องบรรจุ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
 ทั้งนี้ การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอุปกรณ์
ต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา
๗

หมวด ๕
วิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ
๑๙  การบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ต้องกระทำภายในห้องบรรจุซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต
และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง และต้องบรรจุลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ไม่เคยใช้บรรจุก๊าซมาก่อน
ในกรณีที่เป็นการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ต้องทำความสะอาดไม่ให้มีน้ำหรือสิ่งใด ๆ ตกค้างอยู่ในกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ข้อ
๒๐  เมื่อบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วต้องทดสอบและตรวจสอบว่ากระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวและลิ้นอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
ไม่รั่ว โดยวิธีจมกระป๋องลงในน้ำหรือวิธีอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ

หมวด ๖
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ข้อ ๒๑  บริเวณอันตราย
ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของห้องบรรจุ
ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา
๗

ข้อ
๒๒  เมื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเสร็จแล้ว
ให้ผู้ประสงค์จะประกอบกิจการห้องบรรจุหรือผู้ประกอบกิจการควบคุมยื่นหนังสือขอรับการตรวจสอบและหนังสือรับรองการปฏิบัติตามข้อ
๒๑ จากผู้ทดสอบและตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ออกตามมาตรา
๗ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา
๗

ข้อ
๒๓  ห้องบรรจุต้องมีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดังต่อไปนี้
(๑)
ท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร หรือเท่ากับขนาดของท่อน้ำประปาสำหรับดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีข้อต่อรับน้ำดับเพลิงขนาดเดียวกับข้อต่อของรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พร้อมด้วย
(ก)
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖๒.๕ มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่าสองจุด
(ข)
เครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะจากท่อดังกล่าว และ
(ค) สายจ่ายที่มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร เก็บไว้ ณ
บริเวณที่จะนำมาใช้ได้ง่าย
ในกรณีที่ไม่มีน้ำประปาหรือไม่ใช้น้ำประปาต้องต่อท่อสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดเวลา
และแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำนั้นต้องมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๐.๖ ลูกบาศก์เมตร หรือ
๖๐๐ ลิตรต่อพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ของพื้นที่ผิวด้านนอกของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เศษของ ๑ ตารางเมตร ให้คิดเป็น ๑ ตารางเมตร
(๒)
จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงโดยสามารถฉีดน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่บรรจุและบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
 ทั้งนี้ ลักษณะการติดตั้งรวมทั้งการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด
(๓)
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิง
หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัม  ทั้งนี้ ตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ณ
ประตูทางเข้าออกของรั้วโปร่งล้อมรอบกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่องและห้องบรรจุ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
(๔)
เครื่องดับเพลิงตาม (๓) อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุกหกเดือน
โดยมีหลักฐานการตรวจสอบติดหรือแขวนไว้ที่เครื่องดับเพลิง
(๕)
ภายในเขตห้องบรรจุ จัดให้มีป้ายเตือนโดยใช้ตัวอักษรสีแดง บนพื้นสีขาว โดยมีขนาดของตัวอักษรที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย
มีความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ติดไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
และอย่างน้อยมีข้อความ ดังต่อไปนี้
วิธีปฏิบัติเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่ว
๑.
ปิดลิ้นทุกตัวทันที
๒.
ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ
๓.
เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อให้ก๊าซระบายออกสู่ภายนอกได้
๔.
นำเครื่องดับเพลิงออกมาเตรียมพร้อม

ข้อ
๒๔  ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้มีการกระทำการใด
ๆ ที่อาจเกิดเปลวไฟหรือประกายไฟในห้องบรรจุ

ข้อ
๒๕  ห้องบรรจุต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไว้ที่บริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และบริเวณพื้นที่บรรจุอย่างน้อยบริเวณละ ๑ เครื่อง
โดยต้องมีการตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา
การติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

ข้อ
๒๖  การเก็บกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวแล้วเพื่อรอการขนส่งที่เข้าข่ายเป็นสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บด้วย
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันทำให้ไม่สามารถติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วในบริเวณและจำนวนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่ออธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการติดตั้ง
การแจ้ง
การตรวจสอบ และการติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

บทเฉพาะกาล

ข้อ
๒๗  ห้องบรรจุที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๙) และในกรณีการจัดให้มีรั้วโปร่งและป้ายเตือนตามข้อ
๑๕ (๙) และการจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงตามข้อ
๒๓ (๒) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้
ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ศิริ  จิระพงษ์พันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ตาราง
๑
ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบเหนือพื้นดิน

ปริมาตรถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(ลิตร)

ระยะห่างต่ำสุด (เมตร)

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

เกิน ๕๐๐  ๑,๙๐๐
เกิน ๑,๙๐๐
   ๗,๖๐๐
เกิน ๗,๖๐๐
   ๑๑๔,๐๐๐
เกิน ๑๑๔,๐๐๐
   ๒๖๕,๐๐๐
เกิน ๒๖๕,๐๐๐
   ๓๔๑,๐๐๐
เกิน ๓๔๑,๐๐๐
   ๔๕๔,๐๐๐
เกิน ๔๕๔,๐๐๐
  ขึ้นไป

๓.๐๐

๓.๐๐

๑.๐๐

๑.๕๐

๑๕.๐๐

๑๐.๐๐

๗.๕๐

๗.๕๐

๑.๐๐

๑.๕๐

๑๕.๐๐

๑๐.๐๐

๑๕.๐๐

๗.๕๐

๑.๕๐

๓.๐๐

๑๕.๐๐

๑๐.๐๐

๒๓.๐๐

๑๕.๐๐

*

๓.๐๐

๑๕.๐๐

๑๐.๐๐

๓๐.๐๐

๑๕.๐๐

*

๓.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๓๘.๐๐

๑๕.๐๐

*

๓.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

๖๐.๐๐

๓๐.๐๐

*

๓.๐๐

๑๕.๐๐

๒๐.๐๐

หมายเหตุ         ก = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับแนวเขตที่ดินของ
บุคคลอื่น หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ
ข = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับอาคาร
ค = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยกัน
ง = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรั้วโปร่ง
จ = ในกรณีที่อยู่ใกล้กับถังเก็บน้ำมันที่ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบ
เป็นระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับจุดศูนย์กลางเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบถังเก็บน้ำมัน
แต่ในกรณีที่อยู่ใกล้กับถังเก็บน้ำมันที่ไม่ต้องมีเขื่อนหรือกำแพงล้อมรอบ เป็นระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับผนังถังเก็บน้ำมัน
โดยให้ลดระยะดังกล่าวลงกึ่งหนึ่ง
ฉ = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ำมัน
* = ๑/๔ ของผลบวกของเส้นผ่าศูนย์กลางของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่อยู่ติดกัน

ตาราง
๒
ระยะห่างสำหรับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน

ปริมาตรถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว
(ลิตร)

ระยะห่างต่ำสุด (เมตร)

ก

ข

ค

ง

จ

๕๐๐ - ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐

๕.๐๐
๒๐.๐๐

๑.๕๐
๑.๕๐

๑.๕๐
๑.๕๐

๒๐.๐๐
๒๐.๐๐

๒๐.๐๐
๒๐.๐๐

หมายเหตุ         ก
= ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับแนวเขตที่ดินของ
บุคคลอื่น หรือทางหลวง หรือถนนสาธารณะ หรือทางสาธารณะ
ข = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับรั้วโปร่ง
ค = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยกัน
ง = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับถังเก็บน้ำมันที่
ฝังไว้ในดิน
จ = ระยะห่างระหว่างผนังถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับเครื่องสูบน้ำมัน
ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแบบฝังไว้ในดิน หมายถึง ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ติดตั้งไว้ภายในบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่น้อยกว่า
๐.๒๐ เมตร ซึ่งมีการป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านได้ และกลบด้วยทรายน้ำจืดเม็ดหยาบแห้งสนิท
มีความหนาของวัสดุที่กลบถังไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร โดยรอบ มีฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดที่ส่วนบนของบ่อและบนฝาดังกล่าวมีรูปลักษณะและตำแหน่งของถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวแสดงไว้บ่อคอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากรองรับบ่อต้องออกแบบและก่อสร้างให้สามารถรับแรงและน้ำหนักต่าง
ๆ ที่มากระทำต่อได้โดยปลอดภัย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรรักษาความปลอดภัยในการประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวและป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยหรืออันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และโดยที่มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
(๑) (๒) (๓) (๕) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติให้การกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ
การเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลักษณะของถังหรือภาชนะที่ใช้ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
และวิธีการปฏิบัติงานและการจัดให้มีและบำรุงรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อประโยชน์ในการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
รวมทั้งการกำหนดการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ให้กระทำโดยการออกกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

พัชรภรณ์/จัดทำ
๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้า ๙/๒๗ มกราคม ๒๕๖๒