ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. 2548

ระเบียบกรุงเทพมหานคร

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน
พ.ศ.
๒๕๔๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการแสดงอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๗ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี
เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒[๑]
 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้
สถานประกอบการ
หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี
เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๕  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอำนาจออกคำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด
๑
ลักษณะของอาคาร

ข้อ ๖  การออกแบบและการวางผังของอาคารต้องเหมาะสมต่อการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนจากการประกอบการ

ข้อ ๗  พื้นที่ประกอบการส่วนที่มีเสียงดังและความสั่นสะเทือน
ต้องเป็นอาคารที่ปิดมิดชิดและใช้วัสดุที่ป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนได้

ข้อ ๘  บริเวณโดยรอบอาคาร ตัวอาคาร พื้น ผนัง เพดาน
โต๊ะและเก้าอี้ ต้องได้รับการดูแลให้สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อยอยู่เสมอ

ข้อ ๙  ต้องมีประตูเข้า-ออก ที่สูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร โดยขณะทำการต้องปิดไว้ตลอดเวลา แต่สามารถเปิดเข้าออกได้

หมวด
๒
การควบคุมและป้องกันเสียงจากการประกอบการ

ข้อ ๑๐  สถานประกอบการต้องจัดให้มีการป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

ข้อ ๑๑  ระดับเสียงภายในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาทำการ
ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ มีค่าสูงสุด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่เกิน
๑๑๐ เดซิเบลเอ และระดับเสียงที่ออกนอกสถานประกอบการ จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ รบกวนประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

ข้อ ๑๒  ในระหว่างเวลาทำการ ต้องมีการหยุดหรือลดระดับเสียงจากการแสดงดนตรีหรือการเปิดเพลง
หรือจากเครื่องกำเนิดเสียง หรือกิจกรรมอื่นที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้พักจากการสัมผัสเสียง

ข้อ ๑๓  ต้องจัดให้มีบริการอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ได้มาตรฐานและสะอาดสำหรับผู้ใช้บริการเสมอเมื่อได้รับการร้องขอ
และผู้ดำเนินกิจการต้องติดประกาศ หรือให้ข้อมูลด้านวิธีการอื่นใด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงการป้องกัน
การแก้ไข และการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดัง

ข้อ ๑๔  สถานประกอบการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร
หรือสถานประกอบการที่เคยก่อให้เกิดเหตุรำคาญเรื่องเสียง ต้องจัดให้มีเครื่องวัดระดับเสียงและแสดงผลการตรวจวัดผ่านทางจอแสดงผล
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบถึงระดับเสียงในขณะนั้น และสามารถพิจารณาการป้องกันตัวเองได้

หมวด
๓
การระบายอากาศ

ข้อ ๑๕  ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยมีอัตราการระบายอากาศ
ดังนี้

สถานที่

วิธีการระบายอากาศ

วิธีกล
  (อัตราการระบายอากาศ
ไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าของ
ปริมาตรของห้องใน
  ๑ ชั่วโมง)

วิธีใช้ระบบปรับอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/
ตารางเมตร)

๑.
  ห้องน้ำ ห้องส้วม 
๒.
  ที่จอดรถที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
๓.
  ห้องปรุง ประกอบอาหาร
๔.
  บริเวณที่นั่ง แสดงดนตรี เต้นรำ

๔
๔
๒๔
๑๒

๑๐
-
๓๐
๑๐

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่จัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ
ต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทหมุนเวียนระหว่างภายนอกอาคารกับภายในเขตสูบบุหรี่ไม่น้อยกว่า
๕๐ ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อคน

หมวด
๔
ระบบการจัดแสงสว่าง

ข้อ ๑๗  ต้องจัดให้มีความเข้มของแสงสว่างที่เหมาะสม
ดังนี้

บริเวณพื้นที่

ความเข้มของแสงสว่าง

๑. พื้นที่ให้บริการ
๑.๑
  พื้นที่ให้บริการทั้งหมดในขณะเตรียมสถานที่ให้บริการ
๑.๒
  พื้นที่ให้บริการต่างๆ ในขณะเปิดให้บริการ เช่น
ส่วนแสดงดนตรีหรือมีเสียงดนตรี ส่วนเต้นรำและบริเวณที่นั่งฟังดนตรี
๒. ห้องน้ำ ห้องส้วม
๓. ห้องปรุง ประกอบอาหาร
๔. ช่องทางเดินภายในอาคาร
๕. ที่จอดรถ

ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์
ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะมองเห็นและ
จำหน้ากันได้ในระยะไม่น้อยกว่า
  ๑.๕ เมตร
ไม่น้อยกว่า
  ๑๐๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า
  ๓๐๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า
  ๕๐ ลักซ์
ไม่น้อยกว่า
  ๕๐ ลักซ์

ข้อ ๑๘  ในกรณีที่มีการใช้แสงเลเซอร์ ผู้ดำเนินกิจการต้องตรวจสอบจากผู้ผลิตหรือผู้ติดตั้งว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้นั้น
เป็นแสงเลเซอร์ที่ใช้สำหรับสถานบันเทิงเท่านั้น และต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสายตา

หมวด
๕
ระบบความปลอดภัย

ข้อ ๑๙  ต้องจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและจัดให้มีประตูหรือทางออกหรือทางหนีไฟแยกต่างหากจากประตูเข้าออกปกติ
เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่ภายในสถานประกอบการ สามารถออกได้โดยสะดวกหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบไฟฟ้าฉุกเฉินที่ไม่ใช้กำลังไฟฟ้าจากระบบปกติ
เมื่อระบบปกติขัดข้อง

ข้อ ๒๐  ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กำหนด
จำนวน ๑ เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร และติดตั้งกระจายในพื้นที่ประกอบการตามความเหมาะสม
โดยต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน ๑.๕ เมตร ในบริเวณที่สามารถเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการใช้สอย
รวมทั้งต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา กรณีที่มีการประกอบการหลายชั้นต้องมีเครื่องดับเพลิงทุกชั้น

ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ขนาดบรรจุ

๑.
  โฟมเคมี
๒.
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
๓.
  ผงเคมีแห้ง
๔.
  เฮลอน (HALON ๑๒๑๑)

ไม่น้อยกว่า
  ๑๐ ลิตร
ไม่น้อยกว่า
  ๔ กิโลกรัม
ไม่น้อยกว่า
  ๔ กิโลกรัม
ไม่น้อยกว่า
  ๔ กิโลกรัม

ข้อ ๒๑  ต้องควบคุมมิให้ผู้ใช้บริการเข้าไปในสถานประกอบการมากจนทำให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ข้อ ๒๒  ต้องจัดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างโต๊ะ
เก้าอี้ เพื่อความสะดวกต่อการสัญจรและความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ

หมวด
๖
ห้องส้วม
ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ

ข้อ ๒๓  ต้องจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ แยกเพศชายหญิง
และมีสัญลักษณ์แสดงอย่างชัดเจน

ข้อ ๒๔  ต้องจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้ชาย จำนวน ๑ ที่ ที่ปัสสาวะ
๒ ที่ อ่างล้างมือ ๑ ที่ ห้องส้วมสำหรับผู้หญิง๒ ที่ อ่างล้างมือ ๑ ที่ ต่อพื้นที่อาคารทุก
ๆ ๒๐๐ ตารางเมตร เศษของพื้นที่ให้คิดเป็น ๒๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒๕  สถานประกอบการที่มีการประกอบการหลายชั้น ต้องจัดให้มีห้องส้วม
ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือในชั้นต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ต้องมีทุกชั้น

ข้อ ๒๖  ห้องส้วมต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ตารางเมตร
และความกว้างภายในไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร กรณีที่ห้องส้วมและห้องน้ำอยู่ห้องเดียวกัน
ต้องมีพื้นที่ภายในไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒๗  ห้องส้วมและที่ปัสสาวะ ต้องเป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและใช้วัสดุที่ทำความสะอาดง่าย
และต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอย ู ่เสมอ

หมวด
๗
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๘  สถานประกอบการที่เป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือมีการปรุง
ประกอบ หรือจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ ๒๙  สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้ดำเนินกิจการปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ระเบียบนี้ มีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีการจัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ
ทุกชั้นตามข้อ ๒๕ ให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสองปี และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิรักษ์
โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พชร/ผู้จัดทำ
๑๐
มกราคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๒๖ ง/หน้า ๗๘/๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘