ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชน

ประกาศการประปานครหลวง

ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชน

อาศัยอำนาจความในมาตรา ๑๓ (๔ ทวิ)
แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ การประปานครหลวงประกาศกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  มาตรฐานน้ำประปา
น้ำประปาของระบบประปาเอกชนจะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำบริโภคที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดตาม มอก. ๒๕๗-๒๕๒๑ หรือฉบับแก้ไขล่าสุด

ข้อ ๒  ปริมาณน้ำผลิตจ่าย
น้ำประปาตามข้อ ๑ จะต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑.๕
เท่าของความต้องการใช้น้ำตามข้อ ๓

ข้อ ๓  ความต้องการใช้น้ำ
ความต้องการใช้ให้กำหนดตามลักษณะการใช้น้ำแต่ละประเภทดังนี้
๓.๑ ประเภทที่อยู่อาศัย ต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร
ต่อคนต่อวัน โดยคิดจำนวนผู้อยู่อาศัย ๘ คนต่อบ้าน
๓.๒ ประเภทอาคารพาณิชย์และสถานบริการชุมชน
๓.๑.๒ ตึกแถว ติดตามเกณฑ์ ข้อ ๓.๑
โดยคิดจำนวนผู้พักอาศัย ๘ คนต่อ ๑ คูหา
๓.๒.๒ สถานบริการชุมชน
ในกรณีที่ต้องจ่ายน้ำให้สถานประกอบธุรกิจ เช่น ตลาด โรงภาพยนตร์ โรงเรียน เป็นต้น
ให้เพิ่มความต้องการน้ำอีกร้อยละ ๒๐ ของความต้องการน้ำของชุมชนที่คำนวณตามข้อ ๓.๑
หรือ ๓.๒.๑ แล้วแต่กรณี
๓.๓ ประเภทอุตสาหกรรม
ต้องไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ลิตร ต่อเนื้อที่ดิน ๑ ไร่
กรณีที่มีบ้านพักอาศัยในบริเวณโรงงานให้เพิ่มความต้องการน้ำสำหรับผู้อยู่อาศัยแต่ละหลังตามข้อ
๓.๑

ข้อ ๔  ระบบท่อประปา
ท่อจ่ายน้ำต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๑๐๐
มิลลิเมตร และความเร็วของน้ำที่ไหลในท่อต้องไม่เกิน ๑.๕ เมตรต่อวินาที
โดยความดันของน้ำในท่อทุกจุดการใช้น้ำต้องไม่น้อยกว่า ๑.๐ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
๔.๑ ขนาด
ขนาดท่อที่จะใช้ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังต่อไปนี้ ๑๕๐, ๒๐๐, ๒๕๐, ๓๐๐, ๔๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐, ๗๐๐ และ ๘๐๐ มิลลิเมตร
๔.๒ ชนิดและคุณสมบัติ
ท่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe)
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน International Organization for Standardization ISO 13-1978 หรือฉบับแก้ไขล่าสุด
๔.๒.๒ ท่อเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Cast Iron Pipe)
ต้องมีคุณสมบัติมาตรฐาน International Organization for Standardization ISO 2531-1974 หรือฉบับแก้ไขล่าสุด
๔.๒.๓ ท่อเหล็กเหนียว (Steel Pipe) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
American Water Works Association AWWA C200-75 หรือฉบับแก้ไขล่าสุด
หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๔.๒.๔ ท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe)
ต้องเป็นท่อชนิดทนความดันชั้น ๒๐ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
มอก. ๘๑-๒๕๑๗ หรือฉบับแก้ไขล่าสุด
๔.๒.๕ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Calvanized Iron Pipe)
ต้องเป็นท่อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กอาบ
และไม่อาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลียว มอก. ๒๖-๒๕๑๖ ประเภทที่ ๒ ท่อเหล็กอาบสังกะสี
อนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องวางท่อลอยเหนือพื้นเท่านั้น
๔.๒.๖ ท่อ พี.วี.ซี (Polyvenyl chloride Pipe)
ต้องเป็นท่อประเภท ๑๓.๕ ตามมาตรฐานของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม มอก. ๑๗-๒๕๑๔ หรือฉบับแก้ไขล่าสุด
๔.๒.๗ ท่อพลาสติกชนิดอื่น
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๕  มาตรวัดน้ำ
ผู้จำหน่ายน้ำประปาตามข้อ ๑
ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ำตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ณ สถานที่ของผู้ใช้น้ำ
ขนาดท่อที่ต่อจากระบบท่อจ่ายน้ำไปยังมาตราวัดน้ำต้องใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้า
(Inlet) ของมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๖  อุปกรณ์อื่น
ๆ
๖.๑ ถังเก็บน้ำ (Reservoir)
ถังเก็บน้ำต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถังโลหะ ไม่เป็นสนิม
๖.๒ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำต้องมีสมรรถนะในการสูบจ่ายน้ำเข้าระบบท่อตามปริมาณ
และแรงดันน้ำที่กำหนดตามข้อ ๒ และข้อ ๔ และต้องมีเครื่องสูบน้ำสำรองอย่างน้อย ๑ ใน
๓ ของจำนวนเครื่องที่มีสมรรถนะเท่ากัน
๖.๓ หัวดับเพลิง
ในระบบท่อจ่ายน้ำต้องติดตั้งหัวดับเพลิงทุกมุมถนน หรือทางแยก และทุกระยะไม่เกิน
๒๐๐ เมตร
หัวดับเพลิงจะต้องมีขนาดหัวต่อสายสูบตามมาตรฐานของกรมตำรวจ
๖.๔ ประตูน้ำ
ให้ติดตั้งประตูน้ำในระบบท่อจ่ายน้ำที่ท่อแยกทุกจุด และทุกระยะไม่เกิน ๕๐๐ เมตร
๖.๕ ประตูระบายอากาศ
ให้ติดตั้งประตูระบายอากาศที่จุดสูงสุดของท่อจ่ายน้ำทุกแห่ง ในกรณีที่วางท่อข้ามคลอง
คูน้ำ
อุปกรณ์ตามข้อ ๔, ๖.๓, ๖.๔ และ ๖.๕
รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง

ข้อ ๗[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
กระจก  ศุภกิจวิเลขการ
ผู้ว่าการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศการประปานครหลวง ฉบับนี้ คือ
เนื่องจากมาตรา ๑๓ (๔ ทวิ) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา
๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
บัญญัติให้การประปานครหลวงมีอำนาจกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบประปาเอกชนในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๒  จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

สุกัญญา/ผู้จัดทำ
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙

สุเมธ/ปรับปรุง
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๑๗๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๕/๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๒