ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ 2554

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน
เรื่อง
หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งน้ำมันทางท่อเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นการป้องกันอันตรายต่อประชาชนและระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ และมาตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ในประกาศนี้
ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ หมายความว่า ระบบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านท่อขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทาง
ไปยังอุปกรณ์วัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปลายทางของระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยท่อ
อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ หมายความว่า
ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อที่ใช้ในการขนส่งน้ำมัน
ผู้ประกอบกิจการ หมายความว่า
ผู้ประกอบกิจการระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ หมายความว่า เครื่องหมายที่ผู้ประกอบกิจการจัดให้มีในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๔  ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีแนวท่อขนส่งน้ำมันใต้พื้นดิน
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับระบบการขนส่งนํ้ามันทางท่อ รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑)
หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต้องทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง
โดยหลักเขตมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ
พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ หลักเขตต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐
เซนติเมตร และติดตั้งให้มีส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
ทุกด้านมีข้อความว่า เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยติดตั้งที่แนวเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อทั้งสองด้านในตำแหน่งเดียวกัน
และมีระยะห่างตามแนวเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไม่เกิน ๒๐๐ เมตร
ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑ ท้ายประกาศนี้
ในกรณีที่ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อตัดผ่านถนน ทางรถไฟ แม่น้ำ ลำคลอง
ทะเล หรือที่ดินส่วนบุคคล ให้ติดตั้งหลักเขตบริเวณจุดตัดทั้งสองด้านด้วย
(๒)
ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อต้องมีขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร ทำจากแผ่นโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง
พื้นผิวและสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ และให้มีตัวอักษรทั้งด้านหน้าและด้านหลังของป้ายคำเตือนที่แสดงรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อความว่า คำเตือน ความสูงไม่น้อยกว่า
๕ เซนติเมตร
(ข) ข้อความว่า เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
(ค) ข้อความว่า ห้ามขุด เจาะ หรือกระทำการก่อสร้างใด
ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร
(ง)
ชื่อผู้ประกอบกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร
(จ) ข้อความว่า เขตระมัดระวัง..... เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร
(ฉ) ข้อความว่า การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ความสูงไม่น้อยกว่า
๑ เซนติเมตร
พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรใช้สีดำ ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒
ท้ายประกาศนี้
ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้ติดตั้งบนเสาที่มีความคงทนแข็งแรงในตำแหน่งเดียวกับหลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
โดยติดตั้งป้ายคำเตือนในแนวตั้งฉากกับแนวท่อ และให้ขอบด้านล่างของป้ายคำเตือนอยู่สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า
๑๒๐ เซนติเมตร หรือให้สูงพ้นจากสิ่งกีดขวางโดยรอบเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณแม่น้ำ
ลำคลอง หรือทะเล ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร
และต้องมีข้อความตาม (ก) ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ข้อความตาม (ข)
ความสูงไม่น้อยกว่า ๙ เซนติเมตร ข้อความว่า ห้ามขุดลอก ทอดสมอเรือ
หรือกระทำการก่อสร้างใด ๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ และข้อความตาม
(ง) (จ) และ (ฉ) ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ดังตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓
ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้
บริเวณป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ทำการติดตั้งบริเวณ แม่น้ำ ลำคลอง
ทะเล ต้องจัดให้มีเครื่องหมายตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๕  ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ
๔
ให้ติดตั้งเฉพาะป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมทำการชี้บ่งตำแหน่งของท่อขนส่งน้ำมันและเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๖  ในกรณีที่มีแนวท่อส่งน้ำมันใต้พื้นดินเกินกว่าหนึ่งแนวท่อ
ต้องจัดให้มีป้ายแสดงภาพตัดแนวท่อส่งน้ำมันพร้อมระบุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละท่อและระยะห่างระหว่างท่อให้ชัดเจน
โดยติดตั้งในบริเวณเดียวกับป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

ข้อ ๗  ในกรณีที่มีแนวท่อขนส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน
ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อผู้ประกอบกิจการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
บนท่อขนส่งน้ำมันทุกระยะไม่เกินกว่า ๒๐๐ เมตร ตลอดแนวท่อขนส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน  ทั้งนี้ ตัวอักษรมีความสูงไม่น้อยกว่า ๒
เซนติเมตร และสีที่ใช้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและการกัดเซาะ

ข้อ ๘  ผู้ประกอบกิจการต้องบำรุงรักษาเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อให้มีสภาพใช้การได้ดีอยู่เสมอ
ในกรณีที่เครื่องหมายดังกล่าวชำรุดหรือเสียหาย หรือข้อความลบเลือนในสาระสำคัญ
ให้ดำเนินการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๙  เครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในระยะเวลาสามปี
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
วีระพล
 จิรประดิษฐกุล
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

[เอกสารแนบท้าย]

๑. ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๑ หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
๒. ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๒ ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
๓. ตัวอย่างภาพประกอบที่ ๓ ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ
ลำคลอง หรือทะเล

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

ปณตภร/ผู้ตรวจ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๓๒/๒๙ กันยายน ๒๕๕๔