СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Аннотация: Проанализирована возможность включения потребителей переменного напряжения в систему электроснабжения постоянного тока.

Ключевые слова: система электроснабжения постоянного тока.

Разделим электроприемники жилого здания на группы по особенностям работы от сети постоянного тока. Очевидно, что при внедрении системы электроснабжения постоянного тока (СЭСПТ) потребуется анализировать принадлежность каждого включаемого в сеть электроприбора к одной из групп.

Активная линейная нагрузка (АЛН). К данном типу относятся лампы накаливания, рассчитанные на номинальное напряжение сети, а также электронагревательные приборы, использующие нагрев сопротивлением: чайники, поттеры, электроводонагреватели, электропечи, утюги. АЛН может работать от сети как переменного тока, так и постоянного тока напряжением.

Импульсные блоки питания (ИБП). Самые массовые потребители в офисных зданиях. Являются вторичными источниками для питания практически всей офисной техники: стационарных компьютеров, ноутбуков, устройств копирования, печати и сканирования, роутеров, источников бесперебойного питания, зарядных устройств мобильных телефонов и планшетов. Также ИБП являются вторичными источниками светодиодных ламп, которые широко используются в современных офисах. Все ИБП на входе имеют выпрямитель сетевого напряжения, поэтому принципиально совместимы с сетью постоянного тока. Так как при выпрямлении сетевого напряжения на вход ИБП подается пульсирующее напряжение  значением около 300 В (310 ≈ 220√2 – 1 В). Поэтому все ИБП можно включать в сеть постоянного напряжения 310 В, а большинство – также и в сеть постоянного тока напряжением 220 В – ИБП это эквивалентно работе от сети переменного тока напряжением 220/√2 ≈ 155 В.

Люминесцентные лампы (ЛЛ) – полностью совместимы с сетью постоянного тока, более того, существуют схемы питания ЛЛ постоянным напряжением для обеспечения более оптимального режима их работы.

Коллекторные двигатели (КД) – приводят в движение вентиляторы фенов, рабочие органы миксеров блендеров, дрелей, перфораторов, компрессоры пылесосов. Хотя коллектроные двигатели конструктивно представляют собой микродвигатели постоянного тока последовательного возбуждения, данные приборы несовместимы с сетью постоянного тока. Это связано с тем, что во-первых, для работы в номинальном режиме КД требует снижения напряжения с 220 до 100 В, а во-вторых, практически все приборы, использующие КД, имеют систему регулирования числа оборотов, построенную на симисторе – данная система регулирования не работает в сети постоянного тока. Следовательно, приборы, использующие КД, требуют обязательного питания от сети переменного напряжения, либо должны быть перепроектированы для работы от сети постоянного тока. При распространении СЭСПТ в будущем электроприборы, использующие КД, будут адаптированы к сети постоянного тока, тем более, что для самого КД питание постоянным током является более предпочтительным.

Асинхронные двигатели (АД) – входят в состав вентиляторов, тепловентиляторов, большинства холодильников и кондиционеров. Данные устройства могут питаться только от сети переменного тока. Современные приборы, использующие АД, часто имеют в своей структуре преобразователь частоты, который сам питается от ИБП, а поэтому – может питаться постоянным напряжением 310 В.