ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЛИНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ, ЗАМЕНЕ СВЕТИЛЬНИКОВ, УСТАНОВКЕ КОНДЕНСАТОРОВ



На основе выполненных исследований, в целях повышения энергоэффективности линии уличного освещения (УО) предлагается замена металлогалогенных светильников, светильниками индукторного типа.

Ключевые слова: линия уличного освещения, индукторные светильники, конденсаторы.

В работах , выполнены исследования энергоэффективности УО города. Оказалось, что УО работает неэффективно. Для повышения его эффективности в данной работе в качестве примера выполнены поэлементные расчеты линии протяженностью 3.1 км., с проводом А25, На которой установлены 17 металлогалогенных светильников, для вариантов:

1. Сечение провода увеличено на одну, две ступени;

2. Замена металлогалогенных светильников, светильниками индукторного типа (ретрофит УО) ;

3. Установка конденсаторов на расстоянии 2/3 длины линии от её головного участка, мощностью 2/3 потребляемой реактивной мощности всеми светильниками согласно , ;

Отправной точкой расчета является точечные замеры в «голове» линии УО: тока (I), напряжения (U) и коэффициента мощности. Расчёт начинается с определения падения напряжения на первом участке линии. Далее используя закон Ома для участка цепи, по уже известному значению напряжения и сопротивления светильника находим ток, проходящий через этот светильник. Затем, вычитая этот ток из тока предыдущего участка (в данном случае суммарного тока всей линии) получаем значение тока, который протекает по оставшимся участкам линии. Повторяя описанную выше процедуру, для всех участков исследуемой линии, находим значения напряжений во всех точках, а так же значения токов всех ветвей и значения потерь мощности на каждом участке линии для вариантов 1-3.

Для целей использования этих результатов в инженерной практике была разработана программа для ЭВМ «Расчёта потерь и потребления активной мощности в линии УО» с перебором указанных выше вариантов, работающая в диалоговом режиме. Входными данными для данной программы являются количество и типы светильников, установленных на одной линии, длины и марки соединительных проводников, а так же напряжение, ток и косинус угла сдвига между ними в головном участке исследуемой линии. Еще одним необходим параметром для расчета является Расстояние между проводниками (мм), которое задается для голых проводов марки А и АС, т.к. от этого зависит их индуктивное сопротивление. При расчете программа выдает значения потерь и потребления активной мощности, а так же падение напряжения. Перечисленные параметры выдаются для каждого участка линии УО и всей линии в целом.

На основе полученных результатов ниже приведены следующие графики:

1. График потерь активной мощности в линии УО при увеличении сечения проводов на одну, а так же на две ступени (рис. 1);

2. График потерь активной мощности в линии УО при установке конденсаторных батарей (рис. 2); 3. График потерь активной мощности в линии УО при замене металлогалогенных светильников, светильниками индукционного типа (рис. 3).

На основе полученных данных можно сделать следующие заключения:

1. При увеличении сечения провода на одну ступень потребляемая активная мощность линии уменьшилась на 566 Вт (31%), а при увеличении сечения на 2 ступени уменьшилась на 966 Вт (53,5%),

2. При замене светильников потребляемая активная мощность линии УО уменьшилась на 1546 Вт (85,6%).