РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЖАРНОГО АУДИТА

Аннотация: Рассмотрены цели объектно-ориентированного нормирования, основные нормативные правовые документы в области оценки пожарных рисков.

Ключевые слова: управление пожарным риском, расчет пожарного риска, пожарный аудит, противопожарные мероприятия.

Пожарный аудит включает в себя расчет пожарного риска, представляющий своеобразную оценку воздействия на людей поражающих факторов пожара и принятие мер по снижению частоты их возникновения и последствий. Данный расчет проводится в соответствии с разделом I статьей 6 пунктом 1 и статьей 54 пунктом 1, статьей 64 пунктом 1, Федерального закона от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ («Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности»). .

Согласно данным статьям производить расчет пожарного риска необходимо в следующих случаях:  1) При неполном выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных законодательством и нормативными документами по пожарной безопасности (статья 6 пункт 1, №123-ФЗ); 2) При создании систем противопожарной защиты для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничении его последствий (статья 54 пункт 1, №123-ФЗ); 3) При составлении декларации пожарной безопасности в рамках реализации мер пожарной безопасности (статья 6 пункт 1, статья 64 пункт 1, №123-ФЗ); 4) При обосновании требований пожарной безопасности при разработке специальных технических условий на проектирование систем пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Расчет пожарного риска для зданий, сооружений и строений различных классов функциональной пожарной опасности основывается на приказе: № 382 от 30.06.2009 года «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности». .

Приказы № 382 от 30.06.2009 г «об утверждении методики определения расчетных величин в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» и  № 749 от 12.12.2011  «О внесении изменений в методику определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России», используют для классов функциональной пожарной опасности от Ф1 до Ф4.4, а также для класса Ф5-пожарные отсеки производственного или складского назначения с категорией помещений по взрывопожарной и пожарной опасности В1-В4, Г, Д, для классов функциональной пожарной опасности Ф5-Ф5.3 используется приказ № 404 от 10.07.2009 г. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах». .

Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому, если: QB≤QBH, где QBH – нормативное значение индивидуального пожарного риска, QBH=10-6  год -1;  QB- расчетная величина индивидуального пожарного риска.

Расчетная величина риска в здании, сооружении или строении определяются как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара: QB=max{QB,1…,QB,i,…,QBN}, где QB,i- расчетная величина пожарного риска для i-го сценария развития пожара; N- количество рассмотренных сценариев пожара.

Расчетная величина индивидуального пожарного риска QB,i для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле: . QB,i=Qп,i·(1-Kaп,i)·Рпр,i·(1-Pэ,i)·(1-Kп.з,i), где Qп,i- частота возникновения пожара в здании в течении года определяется на основании статистических данных, приведенных в приложении №1. При отсутствии статистической информации допускается принимать Qп,i= 4·10-2 для каждого здания; Kaп,i- коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения (далее АУП) требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Значение параметра Kaп,i принимается равным Kaп,i=0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: . 1. Здание оборудовано АУП, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной опасности; 2. Оборудование здание системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

В остальных случаях Kaп,i=0; Рпр,i -  вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения: Рпр,i=tфункц,i ̸ 24,где tфункц,i – время нахождения людей в здании в часах; Kп.з,i – коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.