Protector de la instalación. Sobretension - sobreintensidad con lectura digital y regulación de máximos y mínimos, rearmable automático. Instalación sobre carril din.
Brand: TOMZN

Dispositivo de protección contra sobrevoltaje y bajo voltaje con función de recuperación automática (OUPA). Es un protector inteligente, integrado con protector de sobretensión, protector bajo voltaje y protector contra sobrecorriente. En caso de generarse una sobretensión, baja-tensión o sobre-amperaje el dispositivo actuaría y volvería a rearmar el sistema pasado el tiempo especificado que puede variar entre 3 y 300 segundos siendo el valor por defecto de 30 segundos. Los valores de tensión (máximo y mínimo) y amperaje (máximo) también pueden ser modificados por el usuario. Dispone de display mostrando los valores actuales de tensión y amperaje a tiempo real. IMPORTANTE: No se incluye manual por la sencillez de uso. Para modificar los valores por defecto solo ha de pulsar el botón SET (3s) hasta colocarse en el valor deseado a modificar y con los cursores arriba / abajo indicar el valor deseado para el mismo.

1. Protección bajo voltaje 210 V-145 V (ajustable) (predeterminado: 170 V) 2. Protección contra sobretensión de 230 V-300 V (ajustable) (por defecto: 270) 3. Protección contra sobrecorriente 1A-63A (ajustable) (por defecto: 40A)
4. Tiempo de reconexión (retardo de tiempo): 3 s-300 s (predeterminado: 30 s) 5 medidor de voltaje 6 amperímetro RVoltaje: 220 V; frecuencia: 50Hz/60 HZ Protección contra sobrecorriente: 1A-63A (ajustable) (predeterminado: 40A)
Interruptor de acción de bajo voltaje Valor de apagado: 210 V-145 V (ajustable) (predeterminado: 170 V) Interruptor de acción de sobretensión Valor de apagado: 230 V-300 V (ajustable) (predeterminado: 270) Tiempo de reconexión (retardo de tiempo): 3 s-300 s (predeterminado: 30 s) Error en la corriente en tiempo real, voltaje: ≤ 5%