Detector de Gas, Sensor fugas de LPG/Gas Natural/gas de Carbón, Monitor de Metano Propano Butano, Advertencia de luz Estroboscópica, Alarma de gas enchufable adecuado para cocina, casa móvil, garaje
Brand: D MODUN
Color: Blanco

Parámetros técnicos
Gases de detección: gas natural (metano), gas licuado de petróleo (propano, butano), gas artificial (alcanos, olefinas, aromáticos)
Sensor: sensor de gas semiconductor
Concentración de alarma: ≥3% LEL
Tiempo de calentamiento: 3 minutos.
Voltaje de trabajo: AC110V ~ AC240V
Energía clasificada: ≤3W
Volumen de alarma: ≥100dB
Material: ABS
Ambiente de trabajo: 0℃～50℃
Humedad de trabajo: ≤93% RH
Modo de alarma: alarma de sonido y luz
Indicación de alarma: rojo intermitente
Indicación de fallo: luz amarilla encendida
Tamaño del producto: 115*70*40mm

Modo de calentamiento
El dispositivo entrará en el modo de calentamiento automáticamente después de que se encienda. El tiempo de calentamiento es de 180 segundos. No realice ninguna otra operación en el dispositivo durante el tiempo de calentamiento.

Modo de detección
En este punto, se puede probar la alarma: presione la tecla TEST para probar el producto. Durante el modo de prueba, la alarma sonará "Di Di Di ...", el indicador rojo de ALARM parpadea y la luz verde de POWER está siempre encendida.

Modo de alarma
Cuando se detecte una fuga de gas inflamable y la concentración de gas alcance o supere el umbral de alarma del 3% LEL (menos del 3% LEL no se activará), la alarma sonará "Di Di Di ..." y el indicador rojo de ALARMA parpadeará y el indicador POWER verde está encendido.

¿Cómo Instalarlo?
El gas natural consiste en gas metano más ligero que el aire. Por lo tanto, para el gas natural, el detector debe ubicarse a 30 centímetros por debajo del techo, a 1.5 metros del radio de la fuente de gas.
El GLP consiste en una mezcla de propano y butano, que es más pesada que el aire. Por lo tanto, para el gas licuado de petróleo y el gas artificial, el detector debe instalarse a 30 cm del piso, a 1.5 metros del radio de la fuente de gas.

【Protege a tus familias】-- Cuando las fugas de gases combustibles (metano de cocina / gas natural / propano para acampar) exceden el estándar, el detector de gas emitirá un sonido de alarma de 100 dB. No puede detectar gases tóxicos como el monóxido de carbono. Se utiliza ampliamente en restaurantes, cocinas, hospitales, hoteles, fábricas de petróleo, garajes, estaciones de servicio, etc.
【Detector de gas múltiple】-- El detector de gas se utiliza principalmente para detectar gas natural (componentes principales: metano), GLP (componentes principales: propano, butano) y gas de carbón urbano (alcanos, olefinas, arenas). Suena la alarma y parpadea la luz roja una vez que la concentración supera el 3% LEL.
【Duradero y ahorro de energía】-- Alarma de gas enchufable diseñada para uso doméstico. Fuente de alimentación principal que lo hace súper fácil y conveniente de instalar. Este detector es anti-moho, anti-plagas y anticorrosivo. Marco de plástico ABS ignífugo, fácil de limpiar. Utiliza ≤3 vatios de electricidad, ahorra mucha energía.
【Método de prueba】-- Mantenga presionado el interruptor del encendedor en la entrada de gas del detector de metano y desinfle lentamente (no encienda el encendedor durante el desinflado). Cuando la concentración alcanza el estándar, se activará la alarma, hasta que el volumen del gas ambiental caiga por debajo del punto de alarma. Precauciones: El tiempo de calentamiento del sistema es de aproximadamente 3 minutos. Durante este período, la prueba de gas no funcionará.
【Garantía postventa】-- Esta alarma de gas es segura y duradera, utiliza sensores de alta calidad y ha sido certificada por CE y ROHS. Ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero por cualquier problema de calidad dentro de los 30 días.