BCN bombas - Grupo de presión gp-pe 50/aquacontrol-mc
Brand: BCN bombas

GRUPO DE PRESIÓN GP-PE 50/AQUACONTROL-MC: Grupo de presión constante y automático para servicios domésticos. 0,5 c.v. Monofásica 230 v. Caudal máximo : 2.000 l/h. Altura máxima : 35 m.c.a. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Motor: 2900 rpm, cerrado con ventilación externa. Grado de protección: IP44. Clase de aislamiento: F. Eje: Acero inoxidable. Cuerpo de bomba y cuerpo de unión: Fundición de hierro. Turbina: Latón. Caras de roce turbina-cuerpo: Latón. Cierre mecánico: Cerámica / grafito. Temperatura máx. del agua: 80ºC. Temperatura máx. ambiente: 40ºC. Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

Grupo de presión con bomba de agua periférica especial para viviendas domésticas y riegos por aspersión. Incluye pressión
Pontecia: 0,5 Cv - 0,37 kW - Altura Manométrica y caudal: Minimo: 5m - 2000 l/h Máximo: 35m - 150 l/h
Salida Roscas: 1". Cuenta con el regulador de presión Aquacontrol Mc de BCN.
El motor 2.900 rpm, cerrado con ventilación externa. Grado de protección IP-44. Caras de roce turbina-cuerpo latón.
Eje de acero inoxidable. El cuerpo de la bomba y el cuerpo de unión esta fabricado en fundición en hierro. Cierre mecánico: Céramica / Grafito