Pedrollo - Bomba de agua MKm58 2,20 KW hasta 7,2 m3/h monofásico 220 V
Brand: Pedrollo

Esta bomba de agua de la marca Pedrollo es ideal para aplicaciones profesionales destinadas a la distribución de agua industrial. Esta bomba centrífuga multicelular de tipo MK también se puede utilizar para necesidades domésticas. Equipada con una alimentación eléctrica monofásica de 220 V, esta bomba de agua centrífuga multicelular vertical está especialmente recomendada para la circulación de líquidos limpios con necesidades de gran caudal y que requieren una baja presión.
Uso: la bomba de agua Pedrollo MK se utiliza para la distribución de agua industrial así como para todos los usos domésticos. Pedrollo recomienda para esta bomba de agua un uso entre -10 °C con anticongelante y +40 °C. La temperatura ambiente del local donde debe almacenarse esta bomba de superficie no debe superar los 40 °C. Diseño: la bomba eléctrica MK es una bomba centrífuga multicelular vertical. Se compone de un cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304 que puede soportar una presión de servicio de 11 bares. La base de descarga de esta bomba de agua es de hierro fundido y tiene un tratamiento anticorrosión por cataforesis. La turbina así como los difusores están fabricados en Noryl. El motor eléctrico gira a una velocidad de 2900 rpm con un índice de protección IPX4, clase F y servicio continuo de tipo S1. El motor eléctrico de clase IE3 permite tener un alto rendimiento con un bajo consumo eléctrico. En este motor monofásico de 220 V, la protección térmica está incorporada. El eje de acoplamiento entre la turbina y el motor eléctrico es de acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104. El borde mecánico de serie se compone de carbono, cerámica y nitrilo y permite la correcta estanqueidad entre el cuerpo de la bomba y el motor eléctrico. Para una larga vida útil de la bomba de agua, este relleno se puede reemplazar.