Victron Energy - Inversor/cargadore 2400W 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-16 - PMP483020001
Brand: Victron Energy
Color: Pmp483020000

Especificaciones:

48 V.

PowerControl: sí.

PowerAssist: sí.

Conmutador de transferencia (A) -16.

Convertidor

Rango de voltaje de entrada (VCC) -9,5-17 V 19-33 V 38-66 V.

Salida - Tensión de salida: 230 V CA ± 2% Frecuencia: 50 Hz ± 0,1%.

Potencia de salida del convertidor a 25 °C (VA) - 3000

Potencia de salida continua a 25 °C (W): 2400.

Potencia de salida continua a 40 °C (W): 2200.

Potencia de salida continua a 65 °C (W): 1700.

Potencia máxima: 6000 W.

Máxima eficiencia (%): 95.

Potencia de carga cero (W): 25.

Consumo en vacío en modo AES (W - 20).

Consumo en vacío en modo búsqueda (W): 12.

Cargador.

Entrada de CA - Rango de voltaje de alimentación: 187-265VAC Frecuencia de entrada: 45-65Hz Factor de potencia: 1

Tensión de carga "absorción" (V CC) -14,4/28,8/57,6

Voltaje de carga "Float" (VCC): 13,8/27,6/55,2.

Modo almacenamiento (VCC) -13,2/26,4/52,8.

Corriente de carga de la batería de servicio (A): 35.

Sonda de temperatura de batería – sí.

General.

Salida auxiliar: sí (16 A).

Relé programable, sí.

Protección contra cortocircuitos de salida, sobrecarga, voltaje de batería demasiado alto, voltaje de batería demasiado bajo, temperatura demasiado alta, 230 V CA en salida del inversor, ondulación de voltaje de entrada demasiado alta.

Puerto de comunicación VE.Bus – para un funcionamiento en paralelo o trifásico, seguimiento a distancia e integración del sistema.

Puerto de comunicación.

Voltaje de la batería: 48 V
Onda: pura sine wave
Rated Power W: 2400
Peso neto: 18 kg
Dimensiones: 362 x 258 x 218 mm