Detector de Gas, LPG/Gas Natural/Detector de fugas de gas de carbón, Sensor Enchufable Monitor de gas con Alarma Sonora y Pantalla Digital LED, Alarma de gas combustible Metano Propano Butano Inicio
Brand: D MODUN
Color: Blanco

Parámetros Tecnicos
Gases de detección: Gas natural (metano),gas licuado de petróleo (propano, butano), gas artificial (alcanos, olefinas,aromáticos)
Sensor: Sensor de gas semiconductor
Concentración de alarma: 3%LEL ~ 20%LEL
Tiempo de calentamiento: 3 minutos
Voltaje de trabajo: AC100V ~ AC240V
Frecuencia: 50/60Hz
Potencia nominal: <2W
Volumen de alarma: ≥85dB
Material: ABS
Ambiente de trabajo: -10°C ~ 50°C
Humedad de trabajo: <97%RH
Temperatura de almacenamiento: -25°C ~ 55°C
Dimensión del Producto: 69*72*121mm

Modo de Alarma
Los números 1-9 y A solo se pueden mostraren la pantalla del dispositivo. Cuando se detecta una fuga de gas, la alarmamostrará los diferentes estados de alarma:
(1) Cuando aparece el número 1-2 en lapantalla, el indicador verde de POWER siempre se enciende y la alarma no suena;

(2) Cuando aparece el número 3-5 en lapantalla, los indicadores de STATE y ALARM parpadean en rojo al mismo tiempo,la frecuencia de parpadeo es más lenta y el sonido “Di ... Di ...” moderado, yel indicador verde de POWER siempre se enciende;

(3) Cuando la pantalla muestra el número6-9, los indicadores de STATE y ALARM parpadean en rojo simultáneamente, lafrecuencia de parpadeo es más rápida y se emite el sonido “DiDiDi.. DiDiDi ..”y el indicador verde de POWER siempre se enciende;

(4) Cuando se detecta que la concentraciónde fuga de gas es alta, se mostrará una letra A en la pantalla que excede elnúmero 9. Luego, el indicador de ESTADO parpadeará en rojo y la frecuencia deparpadeo es la más alta, el detector hará una presión extrema sonido alarmante,el indicador ALARMA no se iluminará y el indicador verde POWER se mantendráencendido. El dispositivo no se detendrá hasta que la concentración de gasinflamable caiga al 2% LEL, y el número en la pantalla volverá al dígito"0" si no se detecta el gas inflamable correspondiente.

【Mantenga la seguridad】-- El detector de gas se utiliza principalmente para detectar gas natural (componentes principales: metano), GLP (componentes principales: propano, butano) y gas de carbón urbano (alcanos, olefinas, arenas). Cuando la fuga de gas combustible excede el estándar, el detector de gas emitirá una alarma sonora continua, lenta, acelerada o apresurada de 85DB. No puede detectar gases tóxicos como el monóxido de carbono.
【Pantalla digital LED y advertencia audible】-- El indicador del detector de gas muestra 0 en condiciones normales. Si se detecta una fuga de gas inflamable, los números 1-9 y A se pueden mostrar en la pantalla. La alarma suena y parpadea en rojo una vez que la concentración supera el 3% LEL. La alarma estará en diferentes estados de alarma según la concentración de gas inflamable.
【Durabilidad y ahorro de energía】-- El diseño de enchufe europeo estándar, plug-and-play, no requiere convertidor, lo hace extremadamente fácil y práctico de instalar. Este detector es antimoho, antiplagas y anticorrosivo. Plástico ABS ignífugo, fácil de limpiar. Utiliza <2 vatios de electricidad, un importante ahorro de energía. Ampliamente utilizado para restaurantes, cocinas, hospitales, hoteles, fábricas de petróleo, garajes, estaciones de servicio, etc.
【Método de prueba】-- Mantenga presionado el interruptor del encendedor en la entrada de gas del detector de metano y desinfle lentamente (no encienda el encendedor durante el desinflado). Cuando la concentración alcanza el estándar, se activará la alarma, hasta que el volumen del gas ambiental caiga por debajo del punto de alarma. Precauciones: El tiempo de calentamiento del sistema es de aproximadamente 2-3 minutos. Durante este período, la prueba de gas no funcionará.
【Garantía postventa】-- Esta alarma de gas es segura y duradera, utiliza sensores de alta calidad, calefacción de semiconductores y tecnología de chip SMT y ha sido certificada por CE y ROHS. Ofrecemos una garantía de devolución del 100% del dinero por cualquier problema de calidad dentro de los 30 días.