Judul: Perancangan Sistem Kendali Otomatis Untuk Penahapan Suhu Media Pembeku
Abstrak: Mesin pembeku eksergetik dengan suhu media bertahap terbukti dapat meningkatkan efisiensi eksergi. Penggunaan tiga katup ekspansi (expansion valve/EV) untuk mengatur suhu setiap tahapan proses pembekuan, yaitu precooling (penurunan suhu menuju titik beku air), freezing (proses pelepasan panas laten di titik beku), dan sub-freezing (penurunan suhu di bawah titik beku air) ternyata kurang efektif karena pengguna harus mengatur putaran baut EV setiap kali akan digunakan. Pada penelitian ini dikembangkan sistem kendali otomatis untuk mengendalikan suhu evaporator sesuai tahapan. Sistem kendali yang dirancang adalah sistem kendali dengan logika PID dengan mengatur waktu bukatutup solenoid valve (SV) untuk mengatur aliran refrigeran yang menuju EV. Sistem kendali yang dirancang menggunakan dua katup ekspansi. Katup ekspansi pertama (EV1) diatur pada suhu di bawah -20oC, sedangkan EV2 diatur pada suhu diatas 0oC. Pengaturan ini bertujuan untuk menurunkan dan menaikan suhu di antara -20oC – 0oC. Berdasarkan hasil penentuan parameter Kp, Ki, dan Kd secara trial and error didapatkan nilai 200, 50, 5 secara berturut-turut dengan error ratarata di atas setpoint sebesar 2.41oC dan error di bawah setpoint sebesar -0.98oC dan rata-rata peroide osilasi 2.5 menit.
Keyword: pembeku eksergetik, PID, katup ekspansi, solenoid valve

Judul: Rancangan Sistem Kendali Suhu dan Kelembaban pada Alat Pembangkit Udara Terkendali untuk Percobaan Pengeringan Biji-bijian
Abstrak: Keadaan Suhu dan kelembaban dalam pengeringan biji-bijian secara mekanis sangat penting untuk dikendalikan. Alat pembangkit udara yang dirancang mampu menaikan atau menurunkan suhu dan kelembaban serta menjaganya dengan konstan. Alat pembangkit udara ini menggunakan pemanas udara, pemanas air, dan Air Conditioner (AC). Suhu dan kelembaban diatur secara otomatis (oleh sistem kendali) pada nilai set poin tertentu yang dimasukan melalui keypad, sehingga alat ini disebut dengan Pembangkit Udara Terkendali. Pada penelitian ini digunakan algoritma pengendalian yaitu algoritma ON maksimum dan ON minimum (dua level daya) dan tujuh level daya yang ditentukan berdasarkan Try and Error. Data yang didapatkan pada pengujian dengan algoritma tujuh level daya dengan kecepatan angin yang stabil yaitu 5.57 m/s memiliki fluktuasi suhu dan kelembaban yang relatif kecil yaitu 0.4 dan 0.7 %, sedangkan pada dua level daya memiliki fluktuasi suhu dan kelembaban sebesar 1.2 dan 1.8 %. Algoritma pengendalian tujuh level daya lebih dapat mempertahankan suhu dan kelembaban dari pada dua level daya. Namun pada algoritma tujuh level daya ini suhu dan kelembaban tidak dapat dinaikan atau diturunkan tepat pada set poin sehingga eror yang terjadi relatif besar yaitu 0.5 untuk suhu dan 3 % untuk kelembaban.
Keyword: pembangkit udara, sistem kontrol otomatis, suhu, kelembaban, gabah

Judul: Kandungan Flavonoid Kulit Kayu Mahoni (Swietenia macrophylla King.) dan Toksisitas AkutnyaTerhadap Mencit
Abstrak: Mahoni bark represent industrial waste product of wood industry which have low economic value. Mahoni bark has been known as antioxidant. That activity can’t be separated phytochemicaly compound, flavonoid. This research aim to determine active compound content and total flavonoid concentration of mahoni bark which extracted by water and methanol. Phytochemical analysis done by Harborne methods (1987) and total flavonoid concentration determination done by spectrophotometry methods. LD50 determination of acute toxicity done by Reed-Muench methods. Alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, and triterpenoid known represent at water and methanol extract. Total flavonoid concentration of water and methanol extract are 0.0402% (b/b) and 0.2016% (b/b). LD50 of water extract is 21428.91 mg/kg BW and LD50 of methanol extract is 16330.52 mg/kg BW. According to Gleason classification, both of extract included in the non toxic materials. Result of histopatology analysis shown water extract tend to destroy kidney and methanol extract tend to destroy liver. Microscopic picture show tendency of heavier damage effect of administration of both bark extract at dose more than 5000 mg/kg BW.
Keyword: