Judul: Pengujian dan Analisis Desain Evaporator Dilengkapi dengan Phase Change Material (PCM) Berbahan Etilen Glikol.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penghematan energi dari mini chiller dengan menggunakan evaporator dilengkapi etilen glikol sebagai cool thermal energy storage. Etilen glikol bekerja dengan prinsip penyimpanan kalor sensibel yaitu memanfaatkan kapasitas termal dan perubahan suhu selama proses dan penyimpanan kalor. Pengujian etilen glikol dilakukan dengan cara mematikan kompresor ketika suhu air dalam sistem pendingin konstan dan dinyalakan kembali ketika suhu air berubah dengan delta suhu sekitar 2 oC. Pengujian performasi evaporator dengan etilen glikol pada mini chiller dilakukan dengan variasi tekanan dan laju aliran air. Variasi tekanan setelah needle valve diatur dari 1.4 bar, 1.8 bar dan 2.4 bar serta variasi laju aliran air dingin diatur dari 1 l/menit, 2 l/menit dan 3 l/menit. Persentase penghematan energi oleh evaporator dengan etilen glikol pada semua variasi tekanan relatif sama berkisar antara 16 % sampai dengan 28 %. Persentase penghematan terbesar pada tekanan setelah needle valve 1.4 bar, 1.8 bar, dan 2.4 bar ditunjukan pada laju aliran air sebesar 1 l/menit yaitu sebesar 17.86 %, 19.25 % dan 28.81 %. Pada variasi tekanan setelah needle valve 1.4 bar COP rata-rata yang dihasilkan sebesar 2.30 sampai 2.40. Pada variasi tekanan setelah needle valve 1.8 bar COP rata-rata yang dihasilkan sebesar 2.26 sampai 2.62. Pada variasi tekanan setelah needle valve 2.4 bar COP rata-rata yang dihasilkan sebesar 2.46 sampai 3.07.
Keyword: COP, etilen glikol, evaporator, mini chiller, thermal energy storage

Judul: Desain dan Uji Kinerja Portable Mini Chiller
Abstrak: Mini chiller yang terdapat dipasaran umumnya masih memerlukan ruang yang cukup besar sehingga terdapat kesulitan dalam pemindahan mini chiller dengan kapasitas pendinginan yang belum dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan masih menggunakan energi yang besar serta kurang ramah terhadap lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan perancangan dan uji kinerja portable mini chiller yang dapat dipindahpindahkan dengan kapasitas pendingin yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan lebih hemat energi serta ramah terhadap lingkungan. Portable mini chiller dirancang menggunakan empat komponen utama siklus kompresi uap yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi (needle valve), dan evaporator serta komponen pendukung lain seperti oil separator, dryer filter, accumulator, pipa tembaga, penghubung pipa tembaga (elbow dan nepel), dan pressure gauge. Hasil pengujian menunjukkan portable mini chiller yang telah dirancang memiliki ukuran 1.18 m x 1 m x 0.95 m sehingga memudahkan dalam hal pemindahannya dengan kapasitas pendinginan yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, lebih hemat energi dan lebih ramah terhadap lingkungan karena menggunakan refrigerant yang tidak merusak lapisan ozon atau Ozone Depleting Potential (ODP = 0) dan tidak menimbulkan efek pemanasan global atau Global Warming Potential (GWP kecil). Waktu yang dibutuhkan mini chiller untuk mendinginkan beban pendinginan dengan variasi tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar berturut-turut sekitar 575 detik, 531 detik, dan 547 detik. Delta suhu air panas saat bersirkulasi pada PHE dengan laju aliran air 3 l/menit pada variasi tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar berturut-turut sebesar 4.74 ̊C, 4.88 ̊C, dan 6.08 ̊C. Pengukuran rata-rata daya kerja kompresor dengan variasi tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar berturut-turut sebesar 550 Watt, 560 Watt, dan 600 Watt. NTU (Number Transfer Units) yang dihasilkan dengan variasi tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar berturutturut sebesar 6.58, 6.45, dan 7.72. COP (Coefficient of Performance) rata-rata yang dihasilkan dengan variasi tekanan 1 bar, 1.5 bar, dan 2 bar berturut-turut sebesar 2.47, 2.53, dan 3.13. Sedangkan batas minimum COP dari refrigeran-134a adalah sebesar 2.5 sehingga dapat diketahui bahwa pada tekanan 1.5 bar dan 2 bar bisa dapat direkomendasikan dalam pengunaan portable mini chiller.
Keyword: COP (Coefficient of Performance), delta suhu air panas, NTU (Number Transfer Units), portable mini chiller, waktu pendinginan

Judul: Penentuan jatah buru rusa (Cervus timorensis de Blainville) di Taman buru Pulau Moyo
Abstrak: Suaka Margasatwa Pulau Moyo ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 349/Kpts/Um/1975 seluas 18.675 ha, sedangkan luas areal seluruh Pulau Moyo adalah 30.000 ha. Sisa areal selain Suaka Margasatwa Pulau Moyo merupakan tanah Kehutanan, Pemukiman, dan tanah Pertanian. Potensi rusa di Pulau Moyo cukup banyak, maka pada tahun 1986 status Suaka Margasatwa Pulau Moyo telah diubah menjadi Taman Buru Pulau Moyo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomer 308/Kpts-11/1986. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jatah buru rusa yang dapat dipanen di Taman Buru Pulau Moyo. Berdasar kan penelitian yang pernah dilakukan, potensi rusa di Pulau Moyo cukup banyak, maka pada tahun 1986 status Suaka Margasatwa Pulau Moyo telah diubah menjadi Taman Buru Pulau Moyo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri. Kehutanan Nomer 308/Kpts-11/1986. Prasetyonohadi (1986) mengatakan bahwa daya dukung padang penggembalaan di Pulau Moyo adalah 1,62 - 1,89 ekor/ha, dengan luas padang penggembalaan 5.000 ha, maka daya dukung kawasan dapat menampung 8.100 9.400 ekor. ...
Keyword: