Judul: Analisis Tekanan-Debit Pada Pipa Distribusi Sistem Air Bersih PDAM Tirta Pakuan Bogor.
Abstrak: Kehilangan air banyak terjadi pada jaringan pipa distribusi air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tekanan dan debit pada pipa distribusi dan analisis kecukupan air bersih pada sistem distribusi tahun 2027. Penelitian ini menggunakan model Epanet. Berdasarkan hasil analisis, tekanan aktual minimum dan maksimum di Perumahan Ziara Valley lebih kecil dari pada tekanan minimum dan maksimum hasil simulasi. Tekanan aktual minimum di Gang Aut lebih besar dari pada tekanan minimum hasil simulasi sedangkan tekanan aktual maksimum lebih kecil dari pada tekanan maksimum hasil simulasi. Tekanan aktual minimum di Perumahan De Botanica lebih kecil dari pada tekanan minimum hasil simulasi sedangkan tekanan aktual maksimum lebih besar dari pada tekanan maksimum hasil simulasi. Debit aktual maksimum dan minimum di Perumahan Unitex lebih kecil dari pada debit simulasi maksium dan minimum. Berdasarkan hasil simulasi Epanet, junction dengan tekanan terendah adalah junction 5 dengan tekanan sebesar -1.2 bar. Berdasarkan kebutuhan air pada Zona 3 tahun 2027, pasokan air sebesar 521 l/detik belum dapat memenuhi kebutuhan karena masih lebih kecil dari pada debit kebutuhan air saat jam puncak sebesar 675.06 l/detik.
Keyword: debit, kebutuhan air, kecukupan air, pipa distribusi, tekanan

Judul: Analisis Hidrolika Pipa Distribusi Air Bersih.
Abstrak: Kebutuhan dasar air berfluktuasi dari waktu ke waktu dan menjadi tolak pengukuran penyediaan air bersih. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi parameter hidrolika pipa distribusi, ditinjau dari tekanan dan debit, serta menganalisis kapasitas air bersih pada sistem distribusi. Penelitian ini menggunakan model EPANET 2.0 dengan pengukuran tekanan di Jl. Fachruddin Gd Plaza Mas (lokasi I) dan pengukuran debit di Jl. Jati Baru 2 (lokasi II). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tekanan aktual sepanjang hari relatif memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu lebih besar dari 5.16 m. Namun demikian pada pukul 05.00 WIB tekanan aktual sebesar 1.9 m sehingga tidak memenuhi standar karena adanya pemakaian pada jam puncak. Tekanan hasil simulasi sudah memenuhi ketentuan. Debit hasil simulasi lebih kecil daripada debit aktual karena pada EPANET 2.0 besarnya debit aliran yang mengalir bervariasi tergantung pada kebutuhan air (base demand). Kapasitas terpasang sebesar 5,495 lt/dt sudah dapat memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2028 yaitu sebesar 3,193 lt/dt. Kapasitas bangunan pengambilan air baku sebesar 5,700 lt/dt dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Keyword: debit, EPANET 2.0, kapasitas produksi, kebutuhan air, tekanan

Judul: Synthesis of Apatite - Chitosan Composite Using Duck Eggshell and Chitosan with Temperature and pH Control
Abstrak: Composite of apatite-chitosan was prepared by using chitosan as polymer matrix. Calcium phosphate was prepared from CaO and (NH4)2HPO4, which the ratio Ca : P had to be 1.67. Chitosan is produced by deacetilase from biopolymer chitin. Duck eggshell (95% CaCO3) as starting material was converted to be calcium oxide (CaO) through calcinations with temperature 1000oC for 5 hours. In-situ and ex-situ methods were prepared from apatite and chitosan (dissolved with acetate acid 2%). Calcium phosphate prepared for bone implantation, but it is too fragile and brittle to be implant into the body. So addition of chitosan can decrease crystalinity and increase mechanic characteristic (tougher). Composite apatite-chitosan was resulted by fast precipitation. Fast precipitation was held in a breaker glass with nitrogen atmosphere, under controlled temperature at 37oC and pH 7, in order to increase amount of hydroxyapatite. Precipitation with CaO which was dropped by (NH4)2HPO4. Hydroxyapatite and chitosan were appearing at samples with in-situ and ex-situ methods which indicating by peak matching of XRD (closed lattice parameter, crystal size), overlapping at FTIR spectra and supporting by SEM picture (homogenous and agglomerated particle). However, it still needs further research to examine biocompatibility osteoconductive degree of sample by in-vivo and in-vitro test.
Keyword: