Judul: Perancangan Fungsi Kendali Mutu Pada Pengelolaan Kolam Pengendap Perusahaan Tambang Batubara PT XYZ
Abstrak: Proses penambangan pada umumnya berhadapan dengan risiko ketergangguan air, baik terhadap air permukaan maupun terhadap air tanah. Proses pengambilan batuan penutup dan batubara akan memotong akifer air bawah tanah sehingga mengakibatkan air tersebut tercampur dengan tanah. Selain permasalahan lumpur, air limbah dari proses pertambangan batubara menghadapi permasalahan dengan isu keasaman air dan logam berat. Dalam penyusunan tesis ini, obyek penelitian dilakukan pada kegiatan penambangan di PT XYZ. PT XYZ menerapkan pengelolaan air tambang dengan menggunakan beberapa fasilitas kolam pengendapan yang selanjutnya disebut dengan settling-pond (SP). Di PT XYZ, terdapat 3 kolam pengendap yang berfungsi untuk menurunkan asam (SP-pH) dan 14 kolam untuk mengatasi TSS (SP-TSS). Penelitian ini dilakukan guna menemukan kendali mutu yang tepat dalam mengidentifikasi potensi deviasi dari baku mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kendali mutu guna menentukan control chart serta control limit-nya dicari untuk masing-masing parameter pH, TSS, Fe dan Mn. Beberapa model alternatif sampling plan telah disusun untuk diujicobakan dengan beberapa control chart. Pilihan control chart yang dilibatkan dalam penelitian ini untuk dipilih adalah ̅ Chart, ̅ Chart, dan XmR Chart. Pada penelitian ini, data setiap parameter dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan uji stabilitas dan uji kapabilitas guna diputuskan control chart dan control limit-nya, baik untuk SP-TSS maupun SP-pH. Dari hasil penelitian terlihat bahwa penerapan control chart dalam mengelola air tambang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dari baku mutu lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan untuk parameter pH pada Kolam Pengendap SP TSS control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ yaitu UCLx (batas kendali atas) = 7.82, CLx (batas kendali tengah) = 7.47 dan LCLx (batas kendali bawah) = 7.11 dan untuk Control Chart s didapatkan UCLs = 0.72, CLs = 0.46, dan LCLs = 0.21. Untuk parameter TSS pada control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ adalah UCLx = 26.73 mg/L, CLx = 15.02 mg/L dan LCLx = 3.32 mg/L dan untuk Control Chart s adalah UCLs = 22.82 mg/L, CLs = 14.32 mg/L dan LCLs = 5.82 mg/L. Untuk parameter Fe control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ adalah UCLx = 1.13 mg/L, CLx = 0.61 mg/L dan LCLx = 0.09 mg/L dan untuk Control Chart s adalah UCLs = 1.02 mg/L, CLs = 0.64 mg/L dan LCLs = 0.26 mg/L. Untuk parameter Mn control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ adalah UCLx = 0.68 mg/L, CLx = 0.37 mg/L, dan LCLx = 0.05 mg/L dan Untuk Control Chart s adalah UCLs = 0.64 mg/L, CLs = 0.41 mg/L dan LCLs = 0.19 mg/L. Pada kolam pengendap pH untuk parameter pH control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ adalah UCLx = 8.05, CLx = 7.25, dan LCLx = 6.45 dan untuk Control Chart R didapatkan UCLR = 2.01, CLR = 0.78 dan LCLR = 0. Untuk parameter TSS control chart yang paling sesuai adalah ̅ dengan control limit pada Control Chart ̅ adalah UCLx = 13.34 mg/L, CLx = 4.83 mg/L
Keyword: control chart, kolam pengendapan, pengolahan limbah, pencegahan, uji stabilitas -kapabilitas