موضوع مقاله: فیتینگ فشاری | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # فیتینگ فشاری | مقدمه: فیتینگ‌های فشاری قوی با حلقه‌های فلزی با حداکثر فشار کاری ۷۵۰ بار، می‌توانند لوله‌هایی با قطر بیرونی تا ۲ اینچ یا ۳۸ میلیمتر را بپذیرند. | ## بخش 1: فیتینگ فشاری | فیتینگ‌های فشاری معمولاً دارای یک یا دو حلقه (ferrule) هستند که بر روی لوله قرار گرفته و پس از بسته شدن مهره، لوله را چنگ زده و آن را کمی تغییر شکل می‌دهند. یک مزیت اصلی این نوع اتصالات قابلیت باز و بست کردن آسان آنها پس از ایجاد اتصال است. از فیتینگ‌های فشاری به‌طور گسترده‌ای در سیستم‌های هیدرولیک، گاز و آب استفاده می‌شود. فیتینگ‌های فشاری در جنس‌های مختلفی از قبیل مس، برنج، فولاد زنگ‌نزن و پلاستیک در بازار موجود هستند. استاندارد ISO 8434-1 از جمله استانداردهای موجود برای فیتینگ‌های فشاری دارای حلقه گزنده و مخروط آب‌بندی اورینگی با زاویه مخروط ۲۴درجه می‌باشد که بیشتر برای لوله‌های سیالات توان (سیالات هیدرولیکی و پنوماتیکی که به عنوان منبع انرژی استفاده می‌شوند) و کاربردهای عمومی استفاده دارد. در نتیجه این فشرده‌سازی، حلقه به‌طور مؤثری لوله را گاز می‌گیرد و در نتیجه فیتینگ به لوله با قدرت بالایی چنگ زده و یک آب‌بندی قوی ایجاد می‌کند. قابلیت اطمینان این چنگ‌زدگی به لوله به این بستگی دارد که حلقه چنگ‌زننده چقدر این عملکرد را خوب انجام می‌دهد. دو طراحی اساسی برای اتصالات فشاری وجود دارد: طرح اصلی: که از یک حلقه با لبه تیز در قطر داخلی استفاده می‌کند که هنگام فشرده شدن، این حلقه به داخل لوله فرورفته و آن را گاز می‌گیرد. طرح اصلاح شده: در طرح اصلاح شده به جای گاز گرفتن لوله، قطر خارجی لوله به شکل قالب حلقه درمی‌آید. | ## بخش 2: فیتینگ فشاری | از طرح اصلاح شده فقط تا حد مشخصی از ضخامت دیواره می‌توان استفاده کرد، اما از طرح حلقه گزنده در هر لوله‌ای با هر مقدار ضخامت دیواره‌ای می‌توان استفاده کرد. فیتینگ‌های فشاری را می‌توان بدون نیاز به ابزار خاص یا جوشکاری به راحتی به انتهای یک لوله که کاملاً قائم بریده شده‌است، متصل کرد. برخی از طرح‌ها اجازه مشاهده مستقیم میزان فشرده‌سازی صحیح حلقه و سفت شدن مهره اتصال را می‌دهند. با این روش ساده می‌توان اتصالات شل را تشخیص داده و از اعمال گشتاور بیش از حد جلوگیری کرد. در یک سیستم یکپارچگی بالا نباید برای آب‌بندی از آب‌بندی به روش رزوه‌های مخروطی استفاده کرد. برای جلوگیری از نشتی، تمام اجزای در تماس با سیال فرایند باید در برابر خوردگی مقاوم باشند. این سبک از اتصالات فشاری به‌طور گسترده با لوله مسی سبک، مطابق با استاندارد BS EN 1057، برای سیستم‌های آب خانگی و تجاری استفاده می‌شود. اگر خطر خوردگی گالوانیک وجود نداشته باشد، می‌توان از لوله فولادی زنگ‌نزن سبک نیز استفاده کرد. این نوع اتصالات برای لوله‌های با قطر بیرونی ۶ میلیمتر تا ۶۰٫۶ میلیمتر موجود هستند. | ## بخش 3: فیتینگ فشاری | اندازه‌های بزرگ‌تر، تا ۱۰۸ میلیمتر، به جای رزوه، از مهره ماسوره‌های پیچ و مهره‌ای استفاده می‌کنند. این طرح‌ها هر دو از حلقه متقارن استفاده می‌کنند و نمی‌توان آنها را در جهت اشتباه نصب کرد. فیتینگ‌های فشاری دوحلقه برای صنایع فرایندی طراحی شده‌اند و معمولاً در جنس‌های آلومینیوم، برنج، فولاد، فولاد زنگ‌نزن، آلیاژ۲۰، و تیتانیوم ساخته می‌شوند. فیتینگ‌های فشاری دو حلقه معمولاً بهترین انتخاب برای سیالات خطرناک در نظر گرفته می‌شوند. حلقه‌های غیرفلزی جنس حلقه فیتینگ‌های فشاری تک حلقه و دو حلقه می‌تواند برای کاربردهای خاص از مواد غیر فلزی مانند نایلون، تفلون یا پلی‌آمید باشد. اتصالات فشاری برای لوله‌کشی با قطر زیاد و فشار کم به‌طور خاص با حلقه‌های الاستومری ساخته می‌شوند. یک غلاف با یک فرورفتگی مخروطی برای پذیرش حلقه شکل‌دار که توسط فلنجی به شکل مشابه فشرده می‌شود، تولید می‌شود. هنگامی که پیچ‌های اتصال سفت می‌شوند، حلقه‌ها فشرده می‌شوند و انتهای لوله را می‌گیرند. | ## جمع‌بندی | حلقه به‌طور کامل لوله را احاطه کرده و میزانی از انعطاف‌پذیری در پذیرش خطا در هم ترازی را به اتصال می‌دهد.