موضوع مقاله: برداشت از نور روز | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # برداشت از نور روز | مقدمه: سیستم‌های برداشت از نور روز، از نور روز به منظور متعادل ساختن میزان روشنایی مورد نیاز هر فضا، کاهش مصرف انرژی بهره می‌جویند. | ## بخش 1: برداشت از نور روز | با استفاده از سیستم کنترل روشنایی که قادر به کم نور یا تغییر در روشنایی الکتریکی در واکنش به تغییر در دسترس بودن نور روز انجام می‌شود. شرایط سیستم‌های برداشت از نور روز در زمینه‌های، روشنایی، معماری پایدار، صنایع نور روز فعال، استاندارد شده‌است. طراحی سیستم و قطعات سیستم‌های برداشت از نور روز، به‌طور معمول برای حفظ حداقل سطح نور طراحی می‌شوند. سنسورهای عکسی همهٔ سیستم‌های برداشت از نور روز ز یک سنسور سطح نور، یک سنسور عکس، برای تشخیص سطح نور غالب، درخشندگییاروشنایی، در سیستم با مدارهای باز و بسته استفاده می‌شود. از سنسورهای عکسی به منظور تنظیم روشنایی بر اساس نور روز موجود در فضا استفاده می‌شود. در یک سیستم با مدار باز، سنسور عکسی تنها به عنوان عامل تشخیص میزان نور در دسترس است و به همین منظور در دیوارهای بیرونی یا سقف بیرونی یا در داخل ساختمان در مقابل پنجره یا پنجره سقفی می‌تواند قرار گیرد. به عنوان مثال، در یک دفتر کار با سیستم مدار بسته، از سنسور عکسی بروی سقف رو به پیش زمینه (دسکتاپ) به منظور تشخیص میزان نور بروی سطح کار می‌توان استفاده کرد، ار آن جایی که قرار دادن سنسور بروی پیش زمینه غیر عملی است. در تنظیمات هر دو سیستم با مدار باز و بسته، سیگنال دریافتی ار سنسور عکسی باید به دقت به منظور نشان دادن دقیق تغییر نور خارجی، در سطح نوری در " عملکرد مهم " ناحیه‌هایی از فضا مدرج شوند.Rubinstein, F. واحد کنترل و کاهنده سیگنال دریافتی از سنسور عکسی توسط سیستم کنترل روشنایی، یک دستگاه خودکار کنترل روشنایی، در سیستم روشنایی الکتریکی که می‌تواند روشنایی الکتریکی را توسط خاموش کردن یا کاستن ملزومات به‌طور مناسب کاهش دهد، تفسیر می‌شود، اگر روشنایی الکتریکی تار بود، پس از آن نور مصنوعی ممکن است به‌طور مداوم نسبت به مقدار نور روز در دسترس تنظیم شود. اگر روشنایی الکتریکی تنها حالت روشن – خاموش داشت، در این صورت، قطعات روشنایی الکتریکی یا لامپ باید به‌طور کامل در خروجی باقی بمانند تا زمانی که نور روز بتواند، تمام سطح نور مورد نیاز فضا را تأمین کند. | ## بخش 2: برداشت از نور روز | انواع کاهنده شامل داشتن چندین قطعات روشنایی غیر مجاور مانند واحد جایگزین (متناوب) در سقف " طرح شبکه " یا قطعات مجاور منبع نور روز نزدیک پنجره سقفی هستند، برای ارتباط با واحد کنترل خاموش – روشن. نوع دیگری از کنترل خاموش – روشن، کنترل گام به گام است، که چندین لامپ توسط یک قطعه واحد، به صورت مستقل ز یکدیگر خاموش یا روشن شوند. این سیستم این امکان را دارد که انرژی بیشتری ذخیره کند، چرا که این سیستم با توجه به رفع نیاز فضا، خروجی چراغ برق را کاهش دهد. اگر یک سیستم کاهنده به خوبی مدرج شده باشد، استفاده کنندگان از فضا متوجه تغییر در روشنایی به علت استفاده برداشت از نور روز نمی‌شوند، در حالی که آن‌ها به احتمال زیاد متوجه این تغییرات بوسیلهٔ سیستم روشن – خاموش یا سوییچینگ خواهند شد. واحد ذخیره انرژی مطالعات زیادی دربارهٔ ذخیره و صرفه جویی در مصرف انرژی، به دلیل استفاده از سیستم برداشت از نور روز ثبت شده‌است. میزان صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار وابسته به نوع فضایی است که سیستم برداشت از نور روز در آن بصب شده‌است و البته میزان مصرف انرژی آن فضا. خیلی ساده و مبرهن است که برای افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی، باید ابعاد پنجره‌ها را افزایش دهیم. نور روز در نیمروز باعث تابش خیره‌کننده در چشم کارکنان می‌شود که این کارکنان را مجبور به نصب پرده یا دیگر دستگاه‌های سایه انداز برای پنجره می‌کنند که این باعث به خطر افتادن سیستم برداشت از نور روز است. .(به عنوان مثال، به سادگی با وارد کردن بیش از یک حسگر می‌توان خروجی حداکثری روشنایی الکتریکی را ایجاد کرد) استفاده از تکنولوژی سیستم برداشت از نور روز موانعی دارد مانند هزینه‌های بالا و عملکرد ناقص تکنولوژی، با این حال، تحقیقات نشان داده است که با استفاده از تکنولوژی برداشت از نور روز، کارفرمایان می‌توانند به‌طور متوسط شاهد صرفه جویی انرژی سالانه ۲۴٪ باشند.Leslie, R.P. بازپرداخت و محرک برای اتخاذ هزینهٔ افزایشی برای سیستم برداشت از نور روز وجود دارد و تقسیم این هزینه‌های صرفه جویی انرژی سالانه " باز پرداخت ساده " بعد از چند سال سیستم، هزینهٔ پرداخت خود را فراهم می‌کند. | ## بخش 3: برداشت از نور روز | محاسبه دورهٔ بازپرداخت کوتاه‌تر، باعث افزایش احتمال سرمایه‌گذاری مالکان یک ساختمان در این سیستم می‌شود. توسعه پایدار جنبش ساختمان سبز و پایدار، طراحان را به طراحی معماری پایدار و شیوه‌های مختلف ساخت و ساز ترغیب می‌کند. همهٔ این برنامه‌ها نکاتی برای ویژگی‌های مختلف طراحی ساختمان که باعث ترویج پایایی ساختمان است را ارائه می‌دهند؛ و صدور گواهینامه در سطوح مختلف برای گرفتن امتیاز از امتیازهای مد نظر است. بنابراین، شیوه‌های ساخت و ساز سبز به منظور کاهش قیمت‌ها در حال افزایش تولید قطعات برداشت ز نور روز است. بسیاری از تأسیسات الکتریکی، انگیزهٔ مالی لازم را، برای صرفه جویی در مصرف انرژی برای مشتریان خود فراهم می‌سازند. علاوه بر این، دستورالعمل و استاندارهای انرژی، شروع به استفاده از سیستم برداشت از نور روز اشاره کرده‌است. برای مثال، دستور العمل انرژی کالیفرنی با عنوان ۲۴-۲۰۰۸، ناحیه نور روز اولیه و ثانویه را به رسمیت می‌شناسد . به‌طور کلی حداقل باید ۵۰٪ از نور در ناحیه اولیه به‌طور جداگانه از نور دیگری و با کنترل خودکار، برای مناطق بزرگتر مورد نیاز کنترل شوند . دستورالعمل حفاظت بین‌المللی انرژی(IECC) در سال ۲۰۰۹، منطق نور روز اطراف روزنه‌های عمودی و نورگیرها را به رسمیت می‌شناسد و الزام می‌دارد که نور این مناطق به‌طور جداگانه در فضا کنترل شود. استاندارد انرژی که در پاییز سال ۲۰۱۰ منتشر شده‌است نیز به استفاده از برداشت نور روز توجه می‌کنند. | ## جمع‌بندی | در همسن حال ف اولین نسل از استانداردهای ساخت و ساز پایدار ASHRAE 189.1، منطق نور روز را تعریف و مشخص می‌کند و کنترل برداشت از نور روز را الزامی می‌دارد.