موضوع مقاله: لوله مسی | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # لوله مسی | مقدمه: لوله‌های مس با استفاده از اتصال شعله‌ور، اتصال فشرده سازی یا لحیم کاری به یکدیگر وصل می‌شوند. | ## بخش 1: لوله مسی | انواع مس نرم لوله‌های مسی نرم (انعطاف‌پذیر) می‌توانند به راحتی خم شده و در مسیر موانع قرار گیرند. این در حالی است که در حین ساخته شدن لوله مسی، این مورد به خودی خود سخت می‌باشد، اما برای اینکه دوباره نرم شود آن را با دقت آنیل می‌کنند؛ بنابراین تولید این نوع از لوله‌های مسی (لوله‌های مسی آنیل شده) نسبت به لوله‌های مسی سفت گران‌تر است. به وسیله هر سه روش ذکر شده می‌توان این لوله‌ها را به هم وصل نمود اما این تنها نوع لوله مسی است که برای اتصالات شعله‌ور مناسب است. مس محبوب‌ترین انتخاب برای خطوط مبرد در تقسیم سیستم های تهویه مطبوع و پمپ‌های حرارتی است. روش اتصال این لوله‌ها با استفاده از لحیم‌کاری/ عرق، رول شیار، فشرده سازی یا اتصال متصل / فشرده شده می‌باشد. مس سخت (سفت) (سخت به دلیل سخت‌تر شدن کار نصب می‌باشد) نمی‌تواند خم شود و باید از اتصالات زانوی مسی یا سایر اتصالات برای دور گوشه‌ها یا اطراف موانع استفاده کرد. اگر در فرایندی به نام آنیل کردن لوله مسی سخت، گرم شود و اجازه خنک شدن داده شود، مس سفت یا سخت، نرم می‌شود و بدون ترک‌خوردگی خم می‌شود و تبدیل به لوله مسی نرم می‌شود. اتصالات لحیم شده اتصالات لحیم کاری صاف هستند و به راحتی بر روی قسمت انتهایی یک لوله اصطلاحاً سر می‌خورند و فیت می‌شوند. هنگامی که لحیم کاری خنک می‌شود، پیوند بسیار محکمی ایجاد می‌کند که می‌تواند چندین دهه دوام بیاورد. مس نوع سخت متصل شده به وسیله لحیم‌کاری محبوب‌ترین گزینه برای خطوط آبرسانی در ساختمان‌های مدرن است. در شرایطی که اتصالات زیادی باید به یکباره انجام شوند (مانند لوله کشی ساختمان‌های جدید)، لحیم‌کاری بسیار سریعتر و ارزانتر نسبت به اتصال به وسله فشرده‌سازی یا شعله را ارائه می‌دهد. اتصال به روش فشرده‌سازی اتصالات فشرده سازی از یک حلقه فلزی نرم یا ترموپلاستیک (حلقه فشرده سازی، "زیتون" یا "فرول") استفاده می‌کنند که روی لوله فشرده می‌شود و توسط یک مهره فشرده سازی به اتصالات می‌رسد. اتصالات به روش فشرده‌سازی معمولاً دارای عمر طولانی که اتصالات لحیم‌کاری شده ارائه می‌دهند نیستند، اما در بسیاری از موارد از این مزیت‌ها سودمند هستند، زیرا با استفاده از ابزارهای اساسی کار ساده ای می‌شود. یک نقطه ضعف در اتصالات فشرده سازی این است که مدت زمان اتصال آنها بیشتر از تعریق می‌باشد و بعضی اوقات برای متوقف‌کردن نشت نیاز به اضافه‌کاری مجدد دارند. اتصالات شعله‌ور اتصالات به روش شعله نیاز دارند که انتهای یک بخش لوله با استفاده از ابزار شعله‌ور به بیرون در شکل ناقوس پخش شود. اتصالات شعله‌ور روشی پرتلاش و طاقت‌فرسا برای ایجاد اتصالات است اما در طی سالهای متمادی کاملاً قابل اعتماد بوده‌است. اتصالات فوق فشرده یا مچاله شده اتصالات مچاله شده یا فوق فشرده از اتصالات مخصوص مسی که به‌طور دائم به لوله‌های مسی سخت با یک دستگاه اتصال دهنده، استفاده می‌نمایند. اتصالات ویژه، که از سیلانت در داخل لوله‌های مسی موجود می‌باشند، روی لوله وصل می‌شوند تا به آن متصل شوند. هزاران پوند نیروی در هر اینچ مربع فشار برای تغییر شکل اتصالات و فشرده سازی درزگیر در مقابل لوله داخلی مس استفاده می‌شود، و یک مهر و موم آب محکم ایجاد می‌کند. از مزایای این روش این است که باید تا زمانی که لوله ادامه داشته باشد، زمان کمتری نسبت به سایر روش‌ها به طول می‌انجامد، هم از نظر ظاهری و هم از مواد مورد استفاده برای ایجاد اتصال تمیزتر است و در حین اتصال از شعله باز استفاده نمی‌شود. مضرات این است که اتصالات مورد استفاده سخت‌تر از قیمت مناسب برای اتصالات از نوع عرق هستند و هزینهٔ قابل توجهی دارند. نوع K دارای ضخیم‌ترین ضخامت از سه نوع لوله دارای فشار است و معمولاً برای دفن زیرزمینی عمیق، مانند زیر پیاده‌روها و خیابان‌ها، دارای روکش محافظت در برابر خوردگی یا آستین پلی اتیلن مداوم مطابق با کد لوله کشی مورد استفاده می‌باشد. نوع L دارای ضخامت لوله‌ای نازک‌تر است و در کاربردهای تأمین آب و فشار مسکونی استفاده می‌گردد. نوع M دارای ضخامت لوله حتی نازک‌تر است و در کاربردهای گرمایش مسکونی و تجاری کم فشار از آن استفاده می‌شود. در ایالات متحده، آن را معمولاً به رنگ زرد یا نارنجی نور چاپ رنگی، اندازه معمول ۱ و ۱/۴ و ۱ و ۱/۲ اینچ و اندازه ۲ اینچ است. انواع K و L به‌طور کلی در هر دو بخش مستقیم کشیده شده سخت و در رول‌های لوله‌های آنیل دار نرم وجود دارد، در حالی که نوع M و DWV معمولاً فقط در بخش‌های مستقیم کشیده سخت مورد استفاده می‌باشند. | ## بخش 2: لوله مسی | توجه: انواع "L" و "M" غالباً به اشتباه در برنامه‌های "گرم" یا "سرماً توسط تعمیرکاران خانه تازه‌کار با چاپ قرمز و آبی مشخص می‌شوند. این چاپ فقط به ضخامت سنج لوله اشاره دارد، که ممکن است در انتخاب برنامه و نگرانی‌های کیفیت / دوام آدرس برای محصول انتخابی تأثیر بگذارد. در صنعت لوله‌کشی آمریکای شمالی، اندازه لوله مسی قطر اسمی آن است، که معمولاً یک‌هشتم اینچ کمتر از قطر خارجی لوله می‌باشد. قطر داخلی با توجه به ضخامت دیواره لوله متفاوت است، که بسته به اندازه لوله، مواد و درجه آن متفاوت است: قطر داخلی برابر با قطر بیرونی کمتر از دو برابر ضخامت دیواره است. صنعت یخچال و فریزر آمریکای شمالی از لوله‌های مسی (ACR (خدمات تهویه مطبوع و میدان‌های برودتی) ACR) مشخص شده استفاده می‌کند، که به‌طور مستقیم با قطر خارجی آن (OD) و یک حروف نوع آن نشان می‌دهد که ضخامت دیواره را نشان می‌دهد؛ بنابراین، لوله L مس یک اینچ نوع اسمی و لوله ACR اینچی نوع D ACR دقیقاً در اندازه یکسان است، با اندازه‌های مختلف. لوله ACR بدون روغنهای فرآوری شده تولید می‌شود که با روغنهای مورد استفاده در روغن کاری کمپرسورها در سیستم تهویه مطبوع ناسازگار باشد. به جز این تفاوت بین لوله‌های ACR (انواع A و D) و لوله کشی (انواع K , L، M و DWV)، نوع فقط ضخامت دیواره را نشان می‌دهد و بر قطر خارجی لوله تأثیر نمی‌گذارد. بسیاری از تجار کانادایی اندازه تقریبی متریک را برای محصولات ساختمانی ارائه می‌دهند، اما در مورد لوله و اتصالات مسی این تقریبها با اجزای متریک قابل تعویض نیست. ایران لوله‌های مسی در ایران نیز به سه نوع L، نوع M، و نوع K تقسیم می‌شوند که نوع K به جهت فشار زیاد اکسیژن بیمارستان در پروژه‌های بیمارستانی استفاده می‌شود. انواع دیگر لوله‌های مسی در پروژه‌های مدرن خانگی به جهت خوردگی فوق‌العاده پایین فلز مس و همچنین در لوله‌کشی اسپیلت و کولرهای گازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نوع X رایج‌ترین است و در سرویس‌های زیر زمینی از جمله تأمین آب آشامیدنی، سیستم‌های آب سرد و گرم، سرویس بهداشتی، گرمایش مرکزی و سایر کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. Type Y یک لوله دیواری ضخیم‌تر است، که برای کارهای زیرزمینی و کارهای سنگین از جمله تأمین آب گرم و سرد، رطوبت گازی، لوله کشی بهداشتی، گرمایش و مهندسی عمومی استفاده می‌شود. Type Z یک لوله دیواری نازک‌تر است، همچنین برای خدمات زیر زمینی از جمله منبع آب آشامیدنی، سیستم‌های آب سرد و گرم، سرویس بهداشتی، گرمایش مرکزی و سایر کاربردهای مصارف عمومی استفاده می‌شود. در تجارت لوله کشی اندازه لوله مس با قطر خارجی آن در میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود. اندازه‌های معمول ۱۵ است mm و ۲۲ میلی‌مترPipe sizes اندازه‌های دیگر شامل ۱۸ عدد است میلی‌متر، ۲۸ میلی‌متر، ۳۵ میلی‌متر، ۴۲ میلی‌متر، ۵۴ میلی‌متر، ۶۶٫۷ میلی‌متر، ۷۶٫۱ میلی‌متر، و ۱۰۸ میلی‌متر خارج از قطر. لوله در ۸ میلی‌متر و ۱۰ قطر خارج از mm به «میکرو مته» گفته می‌شود و نصب آن ساده‌تر است، اگرچه احتمال افزایش انسداد ناشی از مقیاس یا آوار کمی افزایش یافته‌است. بعضی اوقات برای سیستمهای گرمایشی و ۱۵ استفاده می‌شود از آداپتورهای mm برای اتصال آن به شیرهای رادیاتور استفاده می‌شود. در حالی که اندازه لوله در استرالیا می‌باشد بر اساس اینچی، آنها توسط خارج طبقه‌بندی به جای قطر داخل (به عنوان مثال یک اسمی در لوله مس در استرالیا قطرهای ۰٫۷۵۰ را اندازه‌گیری کرده‌است در خارج و ۰٫۶۳۸ در داخل، در حالی که یک اسمی در لوله‌های مس در ایالات متحده و کانادا قطر ۰٫۸۷۵ را اندازه‌گیری کرده‌است در خارج و ۰٫۷۴۵ در داخل. در حالی که نیوزلند دارای کد لوله کشی مشابه استرالیا است و هر دو از لوله‌های مبتنی بر اینچ با میلی‌متر تعریف شده‌اند، اندازه‌های نیوزلند بر اساس «مته سوراخ» و نه «قطر اسمی» است. اندازه NZ 20 207/0 اندازه‌گیری می‌کند در قطر داخلی، مقابل DN20 استرالیا که اندازه‌گیری ۰٫۷۵۰ است در قطر خارج) در واقع، لوله‌های نیوزلند همان لوله‌های ایالات متحده و کانادا را اندازه می‌گیرند. شستشوی سرب به‌طور کلی، لوله‌های مسی مستقیماً در اتصالات مسی یا برنجی لحیم می شوند، اگرچه از اتصالات فشرده سازی، خرچنگ یا شعله نیز استفاده می‌شود. قبلاً، نگرانی در مورد لوله‌های عرضه مس شامل سرب مورد استفاده در لحیم کاری در اتصالات (۵۰٪ قلع و ۵۰٪ سرب) بود. برخی از مطالعات، شستشوی قابل توجهی از سرب به داخل آب آشامیدنی، به ویژه پس از مدت طولانی استفاده کم، و به دنبال آن دوره‌های اوج تقاضا را نشان داده‌اند. در کاربردهای آب سخت، اندکی پس از نصب، قسمت داخلی لوله‌ها با مواد معدنی رسوبی که در آب حل شده‌اند پوشش داده می‌شود و بنابراین اکثریت سرب در معرض قرار گرفتن از ورود به آب آشامیدنی جلوگیری می‌شود. کدهای ساختمانی در سراسر ایالات متحده نیاز به استفاده از لحیم کاری یا فلزات پر کننده تقریباً «بدون سرب» (<۰٫۲٪ سرب) در اتصالات و تجهیزات لوله کشی دارند. خوردگی لوله‌های آب مس مستعد ابتلا به آب سرد می‌باشند که در اثر آلودگی قسمت داخلی لوله، معمولاً با شار لحیم کاری ایجاد می‌شوند. | ## بخش 3: لوله مسی | خوردگی فرسایش ناشی از سرعت زیاد یا جریان تلاطم؛ و خوردگی جریان ولگرد، ناشی از روش سیم کشی الکتریکی ضعیف، مانند زمین نادرست و پیوند زدن. سوراخ نشت سوراخ سوراخ با شروع گودال در سطح بیرونی لوله، اگر لوله کشی مس به صورت ناصحیح زمین یا پیوند خورده باشد، می‌تواند رخ دهد. این پدیده از نظر فنی به عنوان خوردگی جریان ولگرد یا گودال الکترولیتی شناخته شده‌است. پین هولینگ به دلیل عدم وجود پیوند ضعیف یا پیوند ضعیف معمولاً در خانه‌هایی اتفاق می‌افتد که لوله کشی اصلی اصلاح شده باشد. صاحبان خانه ممکن است دریابند که یک دستگاه جدید تصفیه آب پلاستیکی یا اتحادیه تعمیر پلاستیک، پیوستگی الکتریکی لوله آب را به زمین متوقف کرده‌است، هنگامی که پس از نصب اخیر، شروع به دیدن نشت آب‌های سوراخ دار می‌کنند. لوازم لوله کشی صحیح نصب شده دارای یک کابل جهنده باند مس هستند که بخش‌های لوله قطع شده را به هم وصل می‌کند. نشت پینولول از خوردگی جریان ولگرد می‌تواند منجر به ایجاد قبض لوله کشی بالا شود و نیاز به تعویض کل خط آب دارد. پس از ترمیم آسیب لوله کشی، سریعاً برای ارزیابی زمینی و اتصال سیستم لوله کشی و سیستمهای برقی، سریعاً با یک متخصص برق مشاوره خواهد شد. خوردگی جریان ولگرد اتفاق می‌افتد زیرا: ۱) سیستم لوله کشی به‌طور تصادفی یا عمدی به منبع ولتاژ DC وصل شده‌است. یا ۳) اگر منبع ولتاژ AC باشد، ممکن است یک یا چند ماده معدنی طبیعی که پوشش داخلی لوله را پوشش می‌دهد، بعنوان یکسو کننده عمل کرده و جریان AC را به DC تبدیل کند. ولتاژ DC آب درون لوله کشی را مجبور می‌کند به عنوان یک رسانای الکتریکی (یک الکترولیت) عمل کند. جریان الکتریکی لوله مسی را ترک می‌کند، هرچند که آب در قسمت غیر رسانا (مثلاً یک محفظه فیلتر پلاستیکی) حرکت می‌کند و لوله را در طرف مقابل مجدداً باز می‌کند. گودال در سمت منفی از نظر الکتریکی (کاتد) رخ می‌دهد، که با توجه به جهت گردش آب ممکن است به صورت بالادست یا پایین دست باشد. گودبرداری به این دلیل رخ می‌دهد که ولتاژ الکتریکی فلز داخلی مس را یونی می‌کند، که با مواد معدنی حل شده در آب واکنش شیمیایی می‌دهد و نمک‌های مس ایجاد می‌کند. هنگامی که یکی از آنها کشف شد، تقریباً مطمئناً تعداد بیشتری از آنها هنوز فاش نشده‌اند. یک بحث کامل دربارهٔ خوردگی جریان ولگرد می‌تواند در فصل ۱۱، بخش ۱۱٫۴٫۳، کتاب راهنمای مهندسی خوردگی، توسط پیر روبرژ مشاهده شود. کشف با استفاده از یک ولت‌متر ساده DC انجام می‌شود، با استفاده از پروب‌های آزمایشگاهی در مکان‌های مختلف لوله کشی قرار دارد. به‌طور معمول، یک کاوشگر روی لوله داغ و کاوشگر بر روی لوله سرد، در صورت عدم وجود زمین نادرست به کاربر می‌گوید. هر چیزی فراتر از چند میلی ولت قابل توجه است، و پتانسیل‌های ۲۰۰ میلی ولت مشترک است. پیوند مفقودالاثر در ناحیه شکاف بهترین ظاهر خواهد شد، زیرا پتانسیل الکتریکی اندازه‌گیری شده در طول فاصله از بین می‌رود. پیوند مفقود شده معمولاً در نزدیکی ورودی آب سرد به ساختمان قرار دارد، زیرا معمولاً تجهیزات تصفیه و تصفیه به آن افزوده می‌شود، اما نشت سوراخ سوراخ ممکن است در هر نقطه از پایین دست یا بالادست از وقفه در تداوم برق رخ دهد. تصحیح مشکل یک مسئله ساده است یا خرید کیت جامپ اتصال، متشکل از کابل مسی حداقل # 6 AWG قطر و دو بست برنز برای اتصال آن به لوله کشی. برای جزئیات بیشتر در مورد انتخاب اندازه درست سیم رسانای باندینگ، NFPA 70، دفترچه راهنمای ملی برق ایالات متحده (NEC)، بخش اتصال و زمین را ببینید. سیم بلوز اتصال مشابهی نیز می‌تواند در حال عبور از کنتورهای گاز باشد، اما به دلایل دیگری. اما اگر سرنشینان ساختمانی دچار شوک یا جرقه‌های بزرگی از لامپ‌های لوله کشی یا لوله‌ها شوند، جدی تر از یک پیوند مفقوده است. | ## جمع‌بندی | ولتاژ بزرگتر ممکن است در اثر اتصال سیم الکتریکی زنده به لوله کشی و ایجاد سیستم لوله کشی نامناسب یا از دست رفته ایجاد شود.