موضوع مقاله: ترانسفورماتور جریان | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # ترانسفورماتور جریان | مقدمه: این ترانسفورمرها برای حفاظت و اندازه‌گیری در ابتدای توان راه‌های ورودی به پستها و همچنین در ورودی ترانس توان و ورودی ثانویه ترانس و همچنین در خروجی‌های پست و نقاط کلیدی دیگر که نیاز است جریان در آن نقطه تحت نظر باشد به کار گرفته می‌شود که هر کدام از این نقاط با ترانس ویژه به خود چه از نظر جداگری و ساختمان و چه از دید نیرو و دقت (ریزسنجی)، نصب و به کار برده می‌شوند. | ## بخش 1: ترانسفورماتور جریان | ترانسفورماتور جریان از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه پدید آمده که جریان واقعی در پست از اولیه گذر نموده و در پی گذر این جریان و فراخور آن، جریان کمی (نزدیک به چند آمپر) در ثانویه پدید می‌آید. ثانویه این ترانسها با اندازه کمتری از اولیه خود که تا حد بسیار بالایی همه ویژگی‌های جریان در سیم پیچ اولیه خود را دارد به ابزار فشار ضعیف پست و رله‌ها و نشان دهنده‌ها متصل می‌شوند. ثانویه این ترانسها دارای سیم پیچ با دورهای بیشتری نسبت به اولیه است که اغلب تنهاشامل یک شمش یا چند دور از شمش است ساخته می‌شود. نکته‌ای که قابل ملاحظه و چشمگیر است، اندازه در تعداد دور سیم پیچ است که باید به نسبت خواسته شده رسید. هسته‌های حفاظتی بدون در نظر داشتن تصحیح دور ساخته می‌شوند ولی در هسته‌های اندازه‌گیری برای رسیدن به بارها و دقت‌های مورد نیاز تصحیح دور انجام می‌شود. اندازه بار در ثانویه، از نکته‌های دیگر است که در طراحی برینه (سطح مقطع) سیم پیچ سودمند است. این ترانسها هم باید در حالت و شرایط عادی و هم در شرایط اضطراری مانند جریان زیاد یا هر خطایی که ممکن است پدید آید توانایی اندازه‌گیری ونمونه‌گیری جریان را داشته باشد. یکی ازمهمترین نمونه‌ها در ساختمان یک ترانس جریان، تفاوت ولتاژ بسیار بالا بین اولیه و ثانویه می‌باشد زیرا ولتاژ اولیه همان ولتاژ نامی پست است، با اینکه ولتاژ ثانویه خیلی پایین می‌باشد که با توجه به این مورد بایستی بین اولیه و ثانویه ایزولاسیون کافی وجود داشته باشد. ترانسفورماتورهای جریانی که در پست‌های فشارقوی به کار گرفته می‌شوند، دارای جداساز کاغذ و روغن (همزمان) می‌باشند. ترانسهای جریان هسته پائین یا Tank type در این نوع، سیم پیچ اولیه در درون یک بوشینگ "U" شکل جای دارد، بگونه‌ای که بخش پایین "U" در درون یک تشت جای گرفته و در این حالت پیرامون اولیه بوسیله کاغذ جدا شده و در روغن شناور می‌باشند در این حالت تشت فلزی از تظر الکتریکی حفاظت می‌شود. | ## بخش 2: ترانسفورماتور جریان | در این شالوده، در ازای اولیه کمابیش بسیار بوده و گذر جریان باعث گرم شدن ترانس گردش می‌گردد. استفاده از این نوع ترانس‌های گردش بیشتر در زمان‌هایی است که چندین هسته و نیز پیوستارهای بسیار در نخستین برای دسترسی به نسبت‌های مختلف گردش نیاز باشد. در این ترانسها ترکیب روغن به همراه دانه‌های ریز کوارتز ناب است که کمینه شدن ابعاد ترانس را در پی دارد. ترانسهای جریان هسته بالا در این نوع ترانسها راه عبوری در نخستینه بسیار کوتاه می‌شود. همه سیم پیچ‌ها در درون جداگری از روغن جای دارد و سرهای دومینه به دست سیم‌های عایق شده از درون یک لوله به بسته پایانه راهبری می‌شود. برای ایجاد جداگر کافی بین دومینه و نخستین در فراگرد و اطراف سیم پیچ دومینه شمار فراوانی دور کاغذ که با توجه به ولتاژ ترانسفورماتورها تعیین می‌گردد، پیچیده می‌شود و فضای تهی بین کاغذ و نخستینه نیز با روغن انباشته می‌شود. در ولتاژهای بالا می‌تواند که سیم پیچ ثانویه در یک چهارچوب آلومینیومی جاسازی شود. در هر دو حالت بالا بایستی کوشش شود که به هیچ عنوان هوا یا ریزه‌های دیگر به درون تشت ترانسفورماتورهای گردش رخنه ننموده باشد، از این رو در بالای ترانسفورماتورها بایستی فضای تهی پدیدآورد که برای ایزوله نمودن از هوا، از فولاد یا تفلون یا دریچه لاستیکی (ارتجاعی) بهره‌گیری می‌شود که در پی گستردگی و فشردگی روغن بالا و پایین می‌روند. ترانس‌های جریان بوشینگی در برخی از دستگاه‌ها مانند کلیدهایی از نوع "Dead Tank Type" یا ترانسفورماتورهای توان و رآکتورها برای صرفه‌جویی می‌توان دومینه یک ترانس گردش را در داخل بوشینگ دستگاه‌ها گذاشت، به گونه ایکه نخستینه آن با اولیه دستگاه مشترک باشد. در ولتاژهای پایین نیز می‌تواند از رزین با نام ماده جامد جداگری بهره گرفت که این نوع ترانسفورماتورهای جریان تا ولتاژ ۶۳ کیلوولت کاربرد بیشتری دارند و هم‌اکنون سازندگان گوناگون کوشش می‌نمایند که این برنامه را برای ولتاژهای بالاتر نیز به کار برند. | ## بخش 3: ترانسفورماتور جریان | ترانس جریان نوع چهارچوبی یا رزینی از این نوعCTها بیشتر در مناطق گرمسیری و برای جلوگیری از رخنه نم و گرد و خاک به درون CT بهره‌گیری می‌شود و تا سطح ولتاژ ۶۳ کیلو ولت و گردش ۱۲۰۰ آمپر بیشتر برنامه‌ریزی نشده‌اند. این ترانسها برای جداسازی چرخه‌های حفاظتی واندازه‌گیری از چرخه پرفشار (High voltage)و تبدیل مقادیر جریان یا ولتاژ به میزان یاد شده بکار می‌روند. جداگر این نوع ترانسها از نوع اپوکسی رزین است که در خلأ ریخته‌گری می‌شود و با ویژگی‌های عایقی و مکانیکی مناسب ساخته می‌شود. بخش‌بندی ترانس‌های جریان از دید کاربرد ترانس‌های جریان از دید کاربرد هسته به دو نوع بخش می‌شوند: ترانس‌های جریان با هسته اندازه‌گیری ترانس‌های جریان با هسته اندازه‌گیری وظیفه دارند که نزدیک جریان نامی و روزانه شبکه از دقت و ریزسنجی موردنیاز برخوردار باشند؛ و این نوع هسته‌ها باید در گردش‌های اتصالی کوتاه به انباشتگی (اشباع) (Saturation) رفته و از افزایش جریان در ثانویه جلوگیری کنند و از این رو دستگاه‌های اندازه‌گیری در سوی ثانویه را از سوختن و آسیب دیدن بازدارند. ترانس‌های جریان با هسته پناهی (حفاظتی) ترانس‌های جریان با هسته پناهی باید در جریانهای اتصال کوتاه هم بتوانند دقت نیاز را داشته و دیرتر به اشباع رفته تا بتوانند هماهنگ با افزایش گردش در نخستینه، آن را در ثانویه نمایان کرده و با شناسایی این افزوده گردش در دومینه از سوی پناه افزارها فرمان برش یا تریپ به کلیدهای مربوطه داده تا بخش‌های اتصالی شده و آسیب دیده از شبکه جدا شوند. مشخصات استاندارد ترانس‌های گردش برخی از مشخصات ساختنامه (Nameplate) ترانس‌های گردش به شرح زیر است: توان نامی ترانس جریان توان نامی ترانس جریان یکسان حاصلضرب گردش دومینه نامی و افت ولتاژ چرخه بیرونی دومینه پدید آمده از این گردش می‌باشد. کلاس دقت ترانس‌های جریان اندازه خطای CTها با توجه کلاس دقت آن‌ها شناخته می‌گردد. کلاس دقت (ریز سنجی) CT برای هسته اندازه‌گیری و حفاظت به دو شکل مختلف بیان می‌گردد. برای نمونه، کلاس دقت CL=۰٫۵ یعنی ۵/۰٪ خطا در گردش نامی CTهای اندازه‌گیری را کمابیش کلاس دقت‌های ۰٫۱– ۰٫۲ – ۰٫۵– ۱–۳ – ۵ – مشخص می‌کنند و در کاتالوگ‌ها و ویژگی نامه‌های کالاها به گونه 2/0:cl 5/1200 c.t: نمایش داده می‌شود. همچنین باید توجه داشت اگر بر روی نیم پلیت‌ها 800c نوشته شود یعنی ولتاژ اتصال کوتاه اگر از ۸۰۰ ولت بالاتر رود ct به حالت انباشتگی خواهد رفت. | ## جمع‌بندی | برای ترانس‌های جریان حفاظتی درصد خطای جریان را برای چند برابر جریان نامی به گونه xPy بیان می‌کنند.