موضوع مقاله: لوله برق | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # لوله برق | مقدمه: لوله برق یا کاندوئیت وسیله‌ای است که به عنوان یک پوشش محافظ هادی‌هایی که از درونش گذر داده شده‌اند در جهت جلوگیری از صدمه‌دیدن سیم یا عایق آن، و نیز محافظت افراد در برابر تماس ناخواسته با هادی استفاده می‌شود. | ## بخش 1: لوله برق | استفاده از لوله‌های برق در ساختمان‌های تجاری و صنعتی، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، ساختمان‌های اداری، فروشگاه‌ها، تأسیسات زیرزمینی معمولاً لازم دانسته می‌شود اما ممکن است در سیم‌کشی ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها به کار گرفته نشود. لوله های برق و لوازم مربوط به آن، باید بر اساس استاندارد های IEC و یا جدید ترین اصلاحیه استاندارد ملی ISIRI ساخته شده باشند. در استانداردها تعداد و اندازهٔ مجاز هادی‌هایی که می‌توان از درون یک لوله با اندازه استاندارد عبور داد مشخص شده‌اند. سیستم‌های کانال‌کشی بر اساس ضخامت دیواره، سختی مکانیکی و جنس لوله طبقه‌بندی می‌شوند. فلز لوله فلزی صلب (RMC) یک لوله رزوه‌دار با دیواره ضخیم است که معمولاً از فولاد روکش‌دار، فولاد ضد زنگ یا آلومینیوم ساخته می‌شود. لوله گالوانیزه سخت (GRC) یک لوله فولادی گالوانیزه با دیواره‌ای به ضخامت کافی برای رزوه شدن است. لوله فلزی برق (EMT)، که گاهی اوقات لوله جدار نازک نامیده می‌شود، اغلب به جای لوله صلب گالوانیزه (GRC) استفاده می‌شود زیرا ارزان‌تر و سبک‌تر از GRC است. | ## بخش 2: لوله برق | خود EMT رزوه ندارد، اما می‌توان از آن با لوازم جانبی رزوه‌دار که به آن گیره می‌شوند، استفاده کرد. لوله‌های برق با طول‌های مختلف از طریق اتصالات کلیپسی به یکدیگر و به تجهیزات متصل می‌شوند. EMT معمولاً از فولاد روکش‌دار ساخته می‌شود، اما ممکن است از آلومینیوم نیز ساخته شود. لوله آلومینیومی، مشابه لوله فولادی گالوانیزه، یک لوله سفت و سخت است که اغلب در کاربردهای تجاری و صنعتی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بیشتری دارند، استفاده می‌شود. غیرفلزی لوله‌های پی‌وی‌سی در مقایسه با لوله‌های فولادی، همواره سبک‌ترین وزن را دارند و به‌طورکلی از سایر انواع لوله‌ها ارزان‌تر هستند. در صنعت برق آمریکای شمالی، لوله‌های پی‌وی‌سی در سیزده اندازه و ضخامت دیواره مختلف موجود است که انواع دیواره نازک آن فقط برای دفن مستقیم در بتن و انواع ضخیم‌تر آن برای دفن مستقیم و پروژه‌های فضای باز مناسب هستند. این ماده پلاستیکی رطوبت را دفع می‌کند و در برابر بسیاری از مواد خورنده مقاومت می‌کند، اما از آنجایی که لوله رسانا نیست، باید یک سیم اتصال زمین اضافی از طریق هر مجرا کشیده شود. | ## بخش 3: لوله برق | لوله‌های پی‌وی‌سی را می‌توان با استفاده از ابزارهای گرمایشی مخصوص، در محل گرم و خم کرد. لوله‌های رزینی ترموست تقویت‌شده (RTRC) یا لوله‌های فایبرگلاس در مقایسه با لوله‌های فلزی سبک‌تر هستند و به کاهش هزینه‌های نیروی کار کمک می‌کنند. لوله‌های غیرفلزی الکتریکی (ENT) یک لوله موجدار با دیواره نازک است که در برابر رطوبت و شعله مقاوم است. انعطاف‌پذیر است، می‌توان آن را با دست خم کرد و به‌طورکلی انعطاف‌پذیر است، اما لوازم جانبی انعطاف‌پذیر نیستند. به دلیل شکل موج‌دارش، رزوه‌دار نیست، اما برخی از اتصالات ممکن است رزوه‌دار باشند. لوله برق LSZH (لوله برق کم دود بدون هالوژن): این نوع جدید از لوله‌های برق معمولاً از پلاستیک‌هایی مانند PP یا PE ساخته می‌شوند. در استانداردهای ان‌ئی‌سی لوله‌ها باید دارای برچسب ULکوته‌نوشت Underwriters Laboratories باشند که مشخص کند محصول برای استفاده مطابق استانداردهای آیین‌نامهٔ ملی برق تأیید شده‌است؛ بنابراین استانداردها هر کاندوییت تنها می‌تواند در جهت‌های عمودی و افقی و به موازات اجزای ساختمان کشیده شود و در مسیر خود حداکثر ۴ خم (معادل ۳۶۰ درجه) داشته باشد. | ## جمع‌بندی | کاندوییت‌هایی که پوشانده و پنهان هستند باید از کوتاه‌ترین مسیر ممکن کشیده شوند تا با کم‌شدن طول، در کنار پایین‌آمدن مصالح مصرفی، افت ولتاژ نیز به حداقل برسد.