Câu hỏi: Có được trồng hoa_màu tại nơi có cột điện cao_áp không ?

Trả lời: Điều 1 . Sửa_đổi , bổ_sung một_số điều của Nghị_định số 14 / 2014 / NĐ - CP 1 . Khoản 1 Điều 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Nghị_định này quy_định chi_tiết thi_hành một_số điều của Luật Điện_lực về an_toàn điện , bao_gồm an_toàn trong phát_điện , truyền_tải_điện , phân_phối điện , sử_dụng điện để sản_xuất , kinh_doanh , dịch_vụ và về bồi_thường , hỗ_trợ khi xây_dựng , cải_tạo , sửa_chữa , quản_lý vận_hành lưới_điện cao_áp . ” 
 2 . Khoản 1 được sửa_đổi và bổ_sung khoản 5 Điều 2 như sau : 
 a ) Khoản 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Lưới_điện cao_áp là lưới_điện có điện_áp danh định từ 1.000 V trở lên . ” 
 b ) Bổ_sung khoản 5 như sau : 
 “ 5 . Dây_bọc là dây_dẫn_điện được bọc lớp cách_điện có mức cách_điện tối_thiểu bằng điện_áp pha của đường_dây . ” 
 3 . Tên điều , khoản 1 , khoản 2 , khoản 6 , khoản 9 Điều 5 được sửa_đổi như sau : 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 5 . Yêu_cầu chung về an_toàn trong phát_điện , truyền_tải_điện , phân_phối điện và sử_dụng điện để sản_xuất , kinh_doanh , dịch_vụ ” 
 b ) Khoản 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Đối_với các nhà_máy_điện , trạm điện , đường dây_dẫn_điện chuẩn_bị đưa vào khai_thác , sử_dụng , chủ đầu_tư phải bàn_giao đầy_đủ tài_liệu thiết_kế , thi_công , hoàn_công và các tài_liệu kỹ_thuật khác theo quy_định của pháp_luật về xây_dựng cho đơn_vị quản_lý vận_hành . ” 
 c ) Khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ 2 . Đối_với đoạn đường dây_dẫn_điện trên không vượt qua nhà ở , công_trình có người sinh_sống , làm_việc bên trong và nơi thường_xuyên tập_trung đông người thì các chế_độ vận_hành của đường_dây không được vượt quá tiêu_chuẩn , định mức quy_định . ” 
 d ) Khoản 6 được sửa_đổi như sau : 
 “ 6 . Sử_dụng các thiết_bị , dụng_cụ điện có chứng_chỉ chất_lượng hoặc nhãn_mác đăng_ký chất_lượng phù_hợp với tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật và các quy_định pháp_luật khác có liên_quan . Các thiết_bị , dụng_cụ điện phải được kiểm_định an_toàn kỹ_thuật theo đúng quy_định . 
 Bộ_trưởng Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về danh_mục trang thiết_bị , dụng_cụ điện phải kiểm_định ; nội_dung kiểm_định ; hình_thức , chu_kỳ kiểm_định ; quy_trình kiểm_định ; trách_nhiệm của các tổ_chức , cá_nhân có liên_quan đến hoạt_động kiểm_định an_toàn kỹ_thuật thiết_bị , dụng_cụ điện . ” 
 đ ) Khoản 9 được sửa_đổi như sau : 
 “ 9 . Thực_hiện việc thống_kê , báo_cáo tai_nạn điện , vi_phạm hành_lang bảo_vệ an_toàn lưới_điện cao_áp . 
 Bộ_trưởng Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về thống_kê , báo_cáo tai_nạn điện và vi_phạm hành_lang bảo_vệ an_toàn lưới_điện cao_áp . ” 
 4 . Tên điều , khoản 1 , khoản 3 , khoản 5 Điều 6 được sửa_đổi như sau 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 6 . Quy_định về huấn_luyện , sát_hạch an_toàn điện ” 
 b ) Khoản 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Người lao_động làm công_việc xây_dựng , vận_hành , kiểm_định và sửa_chữa đường dây_dẫn_điện , thiết_bị điện phải được huấn_luyện , sát_hạch về an_toàn điện . ” 
 c ) Khoản 3 được sửa_đổi như sau : 
 “ 3 . Người sử_dụng lao_động chịu trách_nhiệm tổ_chức huấn_luyện , sát_hạch về an_toàn điện cho người lao_động được quy_định tại khoản 1 Điều này ; đối_với người vận_hành , sửa_chữa điện ở nông_thôn , miền núi , biên_giới , hải_đảo , việc cấp thẻ an_toàn điện được thực_hiện theo quy_định tại Điều 64 Luật Điện_lực . ” 
 d ) Khoản 5 được sửa_đổi như sau : 
 “ 5 . Bộ_trưởng Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về huấn_luyện , sát_hạch an_toàn điện . ” 
 5 . Khoản 3 Điều 7 được sửa_đổi như sau : 
 “ 3 . Chủ đầu_tư hoặc đơn_vị quản_lý vận_hành trạm điện có trách_nhiệm thực_hiện việc đo , vẽ bản_đồ cường_độ điện_trường . 
 Bộ_trưởng Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về đo , vẽ bản_đồ cường_độ điện_trường . ” 
 6 . Tên điều , tên khoản 2 , điểm b khoản 2 được sửa_đổi và bổ_sung khoản 6 Điều 9 như sau : 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 9 . Xây_dựng , cải_tạo lưới_điện cao_áp ” 
 b ) Tên khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ 2 . Khi xây_dựng , cải_tạo đoạn đường dây_dẫn_điện cao_áp trên không vượt qua nhà ở , công_trình có người sinh_sống , làm_việc bên trong ; nơi thường_xuyên tập_trung đông người ; công_trình quan_trọng_liên_quan đến an_ninh quốc_gia ; khu di_tích lịch_sử - văn_hóa , danh_lam thắng_cảnh đã được nhà_nước xếp_hạng chủ đầu_tư / đơn_vị quản_lý vận_hành phải tăng_cường các biện_pháp an_toàn về điện và xây_dựng đối_với đường_dây , cụ_thể như sau : ” 
 c ) Điểm b khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ b ) Trong một khoảng cột , dây_dẫn_điện và dây chống sét không được phép có mối nối , trừ dây_dẫn_điện có tiết_diện từ 240 mm2 trở lên cho phép có một mối nối cho một dây . Hệ_số an_toàn của dây_dẫn_điện , dây chống sét không nhỏ hơn 2,5 . ” 
 d ) Bổ_sung khoản 6 như sau : 
 “ 6 . Đường_dây_dẫn_điện được lắp_đặt vào công_trình hạ_tầng kỹ_thuật sử_dụng chung theo quy_định của pháp_luật về quản_lý và sử_dụng chung công_trình hạ_tầng kỹ_thuật . Chủ đầu_tư xây_dựng , cải_tạo đường dây_dẫn_điện có trách_nhiệm phối_hợp với chủ đầu_tư / đơn_vị quản_lý , sử_dụng công_trình hạ_tầng kỹ_thuật sử_dụng chung để thỏa_thuận và thực_hiện các biện_pháp_bảo_đảm an_toàn cho đường dây_dẫn_điện , công_trình hạ_tầng kỹ_thuật sử_dụng chung , cộng_đồng theo quy_định của pháp_luật hiện_hành và các tiêu_chuẩn , quy_chuẩn liên_quan đến an_toàn điện , an_toàn cho công_trình hạ_tầng kỹ_thuật . ” 
 7 . Tên điều , tên khoản 1 , khoản 2 Điều 11 được sửa_đổi như sau : 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 11 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện cao_áp trên không ” 
 b ) Tên khoản 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Đối_với đường_dây sử_dụng dây_dẫn trần , dây_dẫn bọc , hành_lang bảo_vệ an_toàn được quy_định như sau : ” 
 c ) Khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ 2 . Đối_với đường cáp điện đi trên mặt_đất hoặc trên không , hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp được giới_hạn về các phía 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng trở_ra . ” 
 8 . Tên điều , tên khoản 1 , tên khoản 2 Điều 12 được sửa_đổi như sau : 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 12 . Cây trong và ngoài hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện cao_áp trên không ” 
 b ) Tên khoản 1 được sửa_đổi như sau : 
 “ 1 . Đối_với cây trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường_dây ” 
 c ) Tên khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ 2 . Đối_với cây ngoài hành_lang bảo_vệ an_toàn đường_dây và ngoài thành_phố , thị_xã , thị_trấn , khoảng_cách từ bộ_phận bất_kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ_phận bất_kỳ của đường_dây không nhỏ hơn khoảng_cách quy_định trong bảng sau : ” 
 9 . Tên điều , khoản 2 , khoản 6 Điều 13 được sửa_đổi như sau : 
 a ) Tên điều được sửa_đổi như sau : 
 “ Điều 13 . Điều_kiện để nhà ở , công_trình có người sinh_sống , làm_việc bên trong được tồn_tại trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện cao_áp trên không điện_áp đến 220 kV ” 
 b ) Khoản 2 được sửa_đổi như sau : 
 “ 2 . Không gây cản_trở đường ra vào để kiểm_tra , bảo_dưỡng , thay_thế các bộ_phận của đường_dây . ” 
 c ) Khoản 6 được sửa_đổi như sau : 
 “ 6 . Bộ_trưởng Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về phạm_vi , kỹ_thuật nối đất kết_cấu kim_loại của nhà ở , công_trình trong và liền kề hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không điện_áp 220 kV và liền kề hành_lang bảo_vệ an_toàn đường_dây 500 kV . ” 
 10 . Tên