POWER SUPPLY SYSTEM

Abstract: 1. A structure for the poWer supply of buildings, residences, offices, apartments, shops or the like, the power supply lines being passed from a connection or central (7) having overcurrent of fault current circuit breakers to individual power outlets (9) such as sockets, light or wall outlets or the like which are at least partially controllable or switchable by power switching points (10), for instance light or lighting fixture switches, each power switching point (10) being provided with one each signalling circuit (11) and the controllable or switchable power outlets (9) having one each signal receiving circuit (13), at least one, preferably two or more, control line(s) (1, 2) for weak current signals connecting the power switching points (10) at least with the controllable or switchable power outlets (9), the control lines (1, 2) serving for the transmission of coded switch signals from the power switching points (10) to the power outlets (9) for the actuation of power switching means (15), for instance relays, thyristors, triacs, in the power outlets (9) and the power supply lines (R, S, T, 0) being laid together with the control line(s) (1,2) in the form of an optionally not closed ring circuit and stub lines emanating therefrom, characterized in that the ring circuit and the stub lines are formed of flat lines (30) of optionally trapezoidal cross section and comprising the power supply lines (R, S, T), a zero conductor (0), a ground wire (E) and the control lines (1, 2), that the individual portions of the flat line (30) are connected to one another by connecting and/or branching elements (5, 8, 35, 36) containing conductors extending the power and control lines, that the flat lines (30) are connectable to the terminals of wall boxes (27) adapted to the flat lines and having continuous conductor tracks (32) of preferably determined position for the power and control lines, that modules insertable or pluggable into the wall boxes (27) are provided, the modules being formed as power outlets (9) with the signal receiving circuit (13) and/or as power switching point (10) with the signalling circuit (11) and having contact means (31, 151, 166) for picking up power and control signals connectable in the course of insertion of the module with the conductor tracks (32) for power or control signals continuing in the wall blox (32), that, in particular in the case of a reduction of the cross section of the power conductors, the controllable or switchable power outlets (9) and the power outlets (9') with free power supply in the stub line leading to the power outlet (9) in the wall box (27) each have an electronic overcurrent monitoring circuit (16) and that a cut-off signal appearing at the respective outlet of the monitoring circuit in the event of a current flow exceeding a predetermined value is feedable to a control circuit (14) of the power switching means (15) and/or via the control line(s) (1, 2) of the flat line (30) to the central (7) for actuating the fault current and/or overcurrent circuit breakers provided in the central.

Description: Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Stromversorgung, insbesondere für Wohnhäuser, Büros, Wohnungen, Geschäftslokale usw., wobei der Strom in einem strommässig selbständigen, einoder mehrphasigen, gegebenenfalls eine Erdleitung aufweisenden Stromversorgungskreis von einem externen Versorgungsanschluss bzw. einem Hau3anschluB von einer Absicherung mit Leitungen zu einzelnen Verbrauchers teilen geführt ist, in denen freie und/oder schaltbare Stromentnahmestellen, s.B. Steckdosen und/oder Wandauslässe usw., vorgesehen sind, wobei Siromschalt- stellen, z.B. Schalter, vorgesehen sind, mit denen die Strom entnahme, insbesondere das Ein und Ausschalten der schaltbaren Stromentnahmestellen regelbar ist. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Anordnung zur Stromversorgung, insbesondere für Wohnhäuser, Büros, Wohnungen, Geschäftslokale usw., wobei der Strom in einem ein- oder mehrphasigen, vorteil hafterwei se eine Erdleitung aufweisenden Stromversorgungskreis von einem externen Versorgungs- bzw. Zähler- bzw. Hausanschluss über eine dem Leitungsquerschnitt bzw. der entsprechenden Leistung angepasste zentrale Absicherungseinheit mit zumindest einem Leitungsschutzschalter und zumindest einer Fehlerstromauslöseeinrichtung zu einzelnen Verbraucherstellen geführt ist, die als freie und/oder schalt- bzw. regelbare Stromentnahmestellen, z.B. Steckdosen und/oder Wandauslässe usw., ausgebildet sind, wobei Stromschaltstellen, z.R. Schalter, vorgesehen sind, mit denen die Stromentnahme, insbesondere das Ein- und Ausschalten der schaltbaren Stromentnahmestellen regelbar ist. Die Installation und das Nachrüsten der derzeit üblicher Stroms versorgungsleitungen ist arbeitsaufwendig nd kompliziert; insbesondere ist ein Nachrüsten mit Stemmarbeiten verbunden. Vorliegende Erfindung hat sich zum Ziel gesetzt, die umständliche Verlegung von Rohren in tief eingestemmte Mauerschlitze, das Einziehen von Drähten sowie deren Verbindung und das Anschliessen der Stecker und Schalter durch einfachere, billigere und weniger zeitaufwendige Massnahmen zu ersetzen, wobei jedoch noch zu satzlich nach Fertigstellung der Installation Änderungen bzw. Ergänzungen nahezu ohne Aufwand möglich sein sollen. Dieses Ziel wird bei einer Anordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemäss dadurch erreicht, dass von dem Versorgungs- bzw. Hausanschluss bzw. der diesem nachgeschalteten Absicherung die Stromleitung zu den Stromentnahmestellen nach Art einer gegebenenfalls nicht geschlossenen Ringleitung, vorzugsweise mit den Phasen R, S, T, verlegt ist, von der jeweils gegebenenfalls sich verzweigende Stichleitungen zu Stromentnahme- und/oder Stromschaltstellen insbesondere ungesichert abgezweigt sind und dass die von der Ringleitung insbesondere zu den Stromentnahmestellen abzweigenden Stichleitungen, abzweigende oder die Stichleitung fortsetzende dreiphasige Leitungen, z.B. zu einem Elektroherd, Geschirrspüler, dreiphasigen Stromanschluss od.dgl., und insbesondere die von der Ringleitung abzweigenden Stichleitungen mit geringerer Phasenanzahl bzw. die gegebenenfalls nur eine Phase fuhren, deren jeweiliger Drahtquerschnitt gegenüber den Leitern in der Ringleitung gegebenenfalls geringer ist, in ihrem Verlauf, vorzugsweise an ihrem jeweiligen Ende bzw. im Bereich der Stromentnahmestellen, z.B. der Steckdose bzw. dem Wandauslass vorgeschaltet, als Absicherung eine elektronische Oberwachungsschaltung gegen Oberstrom bzw. Kurzschlussstrom und/oder Fehlerstrom bzw. Erdschluss aufweisen, mit der ein die Stromentnahme des Verbrauchers unterbrechendes Element, z.B. ein Relais, ein Triac, Unterbrecherkontakte od.dgl., vorzugsweise ein in der Zuleitung zur Stromentnahmestelle bzw. zur Steckdose bzw. zum Wandauslass angeordnetes Relais, das insbesondere in der Stromentnahmestelle bzw. einer Wanddose angeordnet ist, und/oder die zentrale Absicherungseinheit (Systemzentrale) abschaltbar bzw. auslösbar ist, wozu der jeweiligen Oberwachungsschaltung eine Signal- bzw. Sendeeinheit zugeordnet ist, mit der ein Abschaltsignal bzw. -impuls an eine Element-, insbesondere Relais bzw. Unterbrecherkontaktsteuerschaltung und/oder an eine Auslösevorrichtung für zumindest einen der Fehlerstromschutzschalter und/oder die Fehlerstromauslöseeinrichtung in der Systemzentrale übertragbar ist. Die Erfindung betrifft insbesondere eine Anordnung zur Stromversorgung von Gebäuden, wohnhausern, Bürogebäuden; & h- nungen, Geschaftslokalen, usw., wobei der Strom von einer zentralen Stromversorgung über mine, vorzugsweise mehrpolage, Stromversorgungsleitung zu einzelnen Stromentnahmestellen, z,B, Steckdosen, Elandaus- lässen usw. gefiubrt ist, die zumindest zum Weil zur Regeltlng der Strom entnahme von Stromschaltstellen, z.B. Schaltern, insbesondere Wandauslass bzw. Beleuchtungskörperschaltern, regel- bzw. schaltbar sind, wobei in den Stromschaltstellen jeweils eine Signalgeberschaltung vorgesehen ist und die regel- bzw. schaltbaren Stromentnahmestellen jeweils eine Signal empfangsschaltung besitzen, wobei bei Betätigung einer Stronischa0tstelTe deren Signal geberschal tung ein kodi ertes . Schal tsignal , gegebenenfalls S über zumindest eine, vorzugsweise zwei, Steuerleitung(en) oder die Stromleiter, an die Signalempfangsschaltung(en) absendet und mit dem Schaltsignal in zumindest einer durch den im Schaltsignal enthaltenen Kode zugeordneten Signalempfangsschaltung einer Stromentnahmestelle ein Schaltvorgang aus lesbar ist, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Stromversorgungsleitung samt zugehörigem ulleiter und gegebenenfalls samt einem Schutz- bzw. Erdleiter, und gegebenenfalls die Steuerleitung(en), von der zentralen Stromversorgung in Form einer Sammelleitung geführt ist, von der zu den regel- bzw. schaltbaren Stromentnahmestellen Stichleitungen geführt sind, dass die Sammelleitung in der zentralen Stromversorgung ihrer Dimensionierung gemäss vorzugsweise für eine Leitungsentnahme von 15 kW abgesichert ist, dass die Sammelleitung und die Stichleitungen vorzugsweise die Form einer die einzelnen Leiter enthaltenden Flachleitung besitzen, dass die Stichleitungen insbesondere auch zu den einzelnen Stromschaltstellen sowie zu den freien und regel- bzw. schaltbaren Stromentnahmestellen geführt sind, und dass alle Stromentnahmestellen bzw. die zu diesen führenden Stichleitungen zumindest in Hinblick auf Überströme überwacht bzw. abgesichert sind. Die Einheitlichkeit des hrfindungsgedankens ist durch das Zusammenwirken der einzelnen Nierkmale gegeben. aufgrund der Bei- tungsführung in Form von Stichleitungen ist eine elektronische Steuersignalübertragung zweckmässig. Das Vorsehen von Stichleitungen zieht die Anordnung von Absicherungselementen für die Stichleitungen sowohl an deren Ende als auch in der zentralen Absicherung nach sich. Zur einfachen auffindung der gestörten Steile ist eine Störungsrückmeldung vorgesehen. Das gemeinsame Führen von Strom- und Steuerleitungen in einem Kabel ist Üb- licherweise nicht gestattet, so dass entweder die Steuersignale über das Netz geleitet werden oder eigene Steuerleitungen vorgesehen werden, die als Flachleitung zulässig sind. Überdies ermöglicht eine Flachleitung ein einfaches Verlegen der Stichleitungen, die phasenrichtig abgezweigt werden sollen, wozu entsprechende Abzweigstücke vorgesehen wurden, die ein rasches richtiges Anschliessen ermöglichen. Durch die Erfindung wird insbesondere durch Kombination der einzelnen Merkmale ein neues Installationssystem erstellt, mit dem die Arbeitszeit zur Ausrüstung von Baueinheiten mit Elektroinstallationen drastisch reduzierbar ist; die Mate- rialkosten können durch Serienfertigung der erforderlichen Elemente gering gehalten werden; die absolut anfallenden Materialmehrkosten werden durch die Arbeitszeiteinsparung bei weitem aufgewogen. Abgesehen davon kann die installierte Anlage beinahe beliebig umgerüstet werden bzw. Schaltfunktionen nachträglich vertauscht und ergänzt werden, was bei den üblichen Anlagen nur mit grossem Aufwand oder überhaupt nicht möglich ist. Bevorzugte Weiterbildungen und Ausführungsvarianten der er findunsgemässen Anordnungen sind in den Unteransprüchen enthalten bzw. in der Beschreibung und Zeichnung näher beschrieben. sig. 1 zeigt ein prinzipielles Schaltschema der erfindungsgemässen Anordnung, wobei die wesentlichen Bauelemente im Grundprinzip dargestellt sind, Fig. 2 zeigt im Detail eine Flachleitung und eine Wanddose, Fig. 3 einen Schnitt durch ein Ende einer Wanddose, Fig. 4 ein Schema einer Empfangs-. schaltung bei den Stromentnahmestellen, Fig. 5 und 6 ein Schema einer Zentrale, Fig. 7 verschiedene Flachleitungen, Fig. 8 schematisch eine *nddose, Fig. 9 ein Leitungsverle- gungsschema, Fig. 10 verschiedene Stromentnahmestellen, Fig.11 ein Schbltschema einer Zentrale, Fig. -2 ein Schaltschema eines Gebers, Fig. 13 ein Schaltschema einer hmpfangsschal- tung, Big. 14 einen Steckermodul, kig. 15 einen Schaltermodul, Fig. 16, 16a und 16b einen sbsicherungsblock, Fig. 17 eine Wanddose und Fig. 18 ein Schema einer Stromentnahmestelle. In Fig. 1 ist ein Stromanschluss 3, z.B. ein vom E-Werk aufgestellter Stromversorgungskasten oder ein tWattstundenzshler, dargestellt, an den im vorliegenden Fall nur ein Stromversor gunskreis bzw. nur eine Zentrale der erfindungsgemässen Installationsanordnung angeschlossen ist. In dem Anschluss kasten 3 können z.B. auch die Vorzählersicherungen und gegebenenfalls ein übergeordneter Fehlerstromschalter angeordnet sein. Wenn nur geringere Leistungen im zu installierenden Stromkreis nötig sind, so werden z.B. nur eine oder zwei Phasen, z.B. der T-Leiter und der Nulleiter angezapft, und die Ringleitung bzw. der Stromkreis nur mit diesen beiden Phasen verlegt. Im dargestellten Fall wird jedoch in dem in z.B. einer Wohnung bzw. Wohneinheit zu installierenden Stromversorgungskreis, z.B. für eine Anzahl von Beleuchtungskörpern, Steckdosen usw., eine Hauptleitung eingeleitet, die z.B. nach Art einer Ringleitung vorzugsweise in Deckennähe oder bis zu einem Grossverbraucher, z.B. einem E-Herd, verlegt ist und von der in Abzweigstücken 5 ungesichert zweiphasige Stromleitungen 6 insbesondere mit schwächerem Querschnitt abgehen, um eine Anzahl entsprechend leistungsschwächerer Verbraucher zu versorgen. Rs ist möglich, unter Berücksichtigung der Kapazität der Ring- bzw. Hauptleitung 4, eine entsprechende Anzahl von Stichleitungen 6 abzuzweigen, z.B. unter der jeweiligen Verwendung der Phasen R-o, S-o und T-O. Werden im Anschluss 3 nur eine Phase und der Nulleiter 0 angeschlossen, so könnte dies in Fig. 1 bedeuten, dass die Phasen R und S entfallen und anstelle der Bauptleiter 4 eine Leitung entsprechend der Stromleitung 6 tritt, die sodann durch bzw. in die Zentraleinheit 7 geführt ist und von der mittels T-Stücken 8 entsprechende Stichleitungen bzw. Stromabzweigungen abzweigbar sind. Bei der Installetion wird vorteilhçfterweise derart vorgegangen, dass die Stichleitungen 6 zu jeder Stromentnahmestelle 9, d.h. zu jeder Steckdose, zu jedem Auslass, zu jedem Verbraucheranschluss usw. verlegt erden. Ferner werden die Stichleitungen 6, der Einfachheit halber und um ein Nachru- sten noch mehr zu vereinfachen, auch zu den Stromschaltstellen 10, z.B. Schaltern, Thermostaten usw. verlegt, obwohl prinzipiell zu den Stromschaltstellen nur zur Kommunikation bzw. Steuerung dienende Leiter 1, 2 nötig wären, wenn die später erwähnten Steuersignale nicht über das Stromnetz, sondern eigene Leitungen übertragen werden. Da im Praxisfall jedoch Steckdosen oftmals neben oder unterhalb in Bodennähe von Schaltern angeordnet werden bzw. die Stromkabel zu in Bodenbereich gelegenen Steckdosen weitergeführt werden, ist es zweckmässig, immer Leiter für den Strom, im vorliegenden Fall für die Phasen T und 0, und Leiter 1, 2 für die Kommunikation gemeinsam anzuordnen. Prinzip der Erfindung ist es,daB dass zu jeder Stromentnahmestelle 9 und zu jeder Stromschaltstelle 10 nur eine Leitung, d.h. die Stromleitung 6, oder gegebenenfalls die Hauptleitung 4, z.B. bei Herden, geführt ist, und dass eine Verlegung von zusätzlichen Leitungen, z.B. bei Wechsel schal tern, Mehrfachschaltern usw., nicht notwendig ist. Dies wird durch die Obertragung von Steuersignalen über Steuerleitungen 1,2, über die alle Stromentnahme- 9 und -schaltstellen 10 miteinander in Verbindung stehen und gegenseitig steuerbar sind, oder durch die Obertragung der Steuersignale über das Netze/$ Wer folgenden Beschreibung wird insbesondere der erste Fall näher erläutert, obwohl sich bei einer Signal übertragung über die Stromleiter prinzipiell keine änderungen hinsichtlich der Fehlerüberwachung und Störungsrückmeldung ergeben. Um dies zu erreichen,ist in jeder Stromschaltstelle 10 eine Signalgeber schaltung11 vorgesehen, die bei Betätigung eines Schalters oder Tasters, z.B. eines Sensortasters 12, ein Signal in einen oder beide Leiter 1, 2 abgibt. (An sich würde eine Steuerleitung ausreichen; zur Stabilisierung der Schaltkreise ist jedoch ein Zwei- oder Mehrleiter-Kommunikationssystem vorteilhafter.) Prinzipiell ist zu bemerken, dass gemäss Fig. 1 zwischen dem Nulleiter 0 und der Steuerleitung 1 ein Erdleiter E mitgeführt wird. Zur Verdeutlichung der Potentialüberwachungsschaltung 19 wurde der Erdleiter E, der bei der später beschriebenen elektronischen Potentialüberwachung nicht erforderlich wäre, derzeit aber Vorschrift ist, teilweise nicht eingezeichnet. In der Praxis ist jedoch ein Erdleiter vorteilhaft, da er als Erde für die Signalübertragungsschaltungen bzw. die elektronischen Einrichtungen herangezogen werden kann. Es werden somit, wenn auch nicht ausdrücklich erwähnt, in den Flachleitungen, Abzweigstücken, Wanddosen, der Zentrale, Steckdosen, Wandanschlüssen usw. jeweils Leiter und sofern erforderlich Anschlüsse für den Erdleiter vorgesehen. Die Erdleiter sind auch, wenn sie zur Signal übertragung eingesetzt werden, an alle Schalteinheiten geführt, an die die Steuerleitungen geführt sind, insbesondere an die Signalgeber- bzw. -empfangsschaltung und Störungsrückmeldeschaltung und die Absicherungs- bzw. Anzeigeschaltungen in der Zentrale. Die Ringleitung enthält somit fünf oder sieben Leiter, die Stichleitung fünf Leiter. Sind die Steuersignale über die Stromleiter geführt, so ist ebenfalls ein Erdleiter zweckmässigerweise bzw. vorschriftsmässig vorgesehen. Das Signal enthält eine bestimmte dieser Schaltstelle 10 zugeordnete Charakteristik entsprechend einer dem Schalter gegebenenfalls fix eingespeicherten Kodierung und wird von der Geberschaltung, z.B. in digitaler Form oder in Form frequenzmodulierter oder in bestimmter Reihenfolge anfallender Impulse, in einen oder beide der Leiter 1, 2 eingespeist. Das eingespeiste Signal wird mit den Leitern 1, 2 an alle Stromentnahmestellen 9, in denen jeweils Empfängerschaltungen 13 vorgesehen sind, weitergeleitet. Die eine oder die mehreren Stromentnahmestellen 9, in denen der Stromfluss durch Betätigung der Schaltstelle 10 ein- bzw. ausgeschaltet werden soll, z.B. ein Stromauslass, an den ein Luster angeschlossen ist, weisen eine Signalempfangsschaltung 13 auf, die eine in Hinblick auf ihre Kodierung der zugeordneten Schaltstelle 10 entsprechende Signalerkennungsschaltung besitzt. Das von einer bestimmten Geberschaltung 11 abgegebene Signal läuft zu allen Empfangsschaltungen 13 bzw. allen Signalerkennungs- bzw. Vergleichsschaltungen und wird in diesen mit dem jeweils darin gegebenenfalls fest eingespeicherten Signal verglichen. In der bzw. den Erkennungsschaltungen, in denen festgestellt wird, dass das eintreffende Signal mit der eingespeicherten Kodierung übereinstimmt bzw. vorgegebene Kriterien erfüllt bzw. dass das Signal von einer dieser Entnahmestelle 9 zugeordneten Schaltstelle 10 kommt, wird der jeweiligen Steuereinheit bzw. -schaltung 14 ein entsprechendes Schaltsignal zugeführt, die die Stromversorgung über eine Schalteinheit bzw. ein die Stromver sorgung unterbrechendes Element 15 ein- oder abschaltet. Es ist z.B. möglich, wenn an die Steuerschaltung 14 als Schalteinheit 15 eine Triacschaltung angeschlossen ist, vorzusehen, dass die Stromversorgung nur langsam verringert wird oder nur bis zum Eintreffen eines weiteren durch Betätigung der Schaltstelle 10 ausgelösten Signals verringert oder aber auch verstärkt wird, so dass entweder ein langsames Einschalten oder Abschalten von Glühbirnen bzw. eine Dimmerwirkung mit einstellbarer und veränderlicher Lichtstärke erzielt werden kann. Als der Steuerschaltung 14 angeschlossene Schalteinheiten 15 können Relais, Triacschal tungen, Halbleiterbauelemente, oder dergleichen verwendet werden, insbesondere alle zu e Bauteile bzw. Einheiten bzw. Stromunterbrechungsbauteile, die in Abhängigkeit von eintreffenden Steuersignalen bzw.-befehlen einen Stromfluss beeinflussen bzw. unterbrechen können. Es ist zu bemerken, dass ohne weiteres auch mehrere Schaltstellen 10 gleiche Kodierungen besitzen können, mit denen, wenn siein die Steuerleitungen 1, 2 abgegeben werden, eine Stromentnahmestelle 9 nach Art von Wechselschaltern von mehreren Orten aus schaltbar ist. In gleicher Weise kann von einer Schaltstelle aus eine Mehrzahl von Stromentnahmestellen geschaltet werden. Anstelle eine direkte Kommunikation zwischen den Schalt- und Stromentnahmestellen vorzusehen, kann man vorsehen, dass die von den Schaltstellen 10 in die Leitungen 1, 2 abgegebenen Signale nur in einer Signalempfangs- und Weiterleitungseinheit in der Zentraleinheit bzw. -elektronik 66 erkannt werden. Dazu enthält diese eine sämtliche in die Schaltstellen eingespeicherte Kodierungen erkennende Erkennungslogik, in der jedem einzelnen Signal bzw. jeder eintreffenden Fixkodierung ein eingespeichertes festgelegtes Signal zugeordnet wird, das dann seinerseits in die Leitungen 1,2 eingespeist wird und zumindest von einer Signalempfangsschaltung 13 einer Entnahmestelle 9 als Schaltsignal erkennbar ist. Wenn eine Em.pfangsschaltung 13 sodann eine fixe Kodierung bzw. eine auf dieses bestimmte Signal abgestellte Erkennungsschaltung besitzt, kann bewirkt werden3 dass ein von einer Schaltstelle abgegebenes Signal nicht mehr eine bisher zugeordnete Entnahmestelle schaltet, sondern eine andere, durch die abgeänderten eingespeicherten Signale angesprochene Entnahmestelle. Durch Abändern der Fixkodierung in der Geberschaltung 11 bzw. der Kodierungserkennung in den Empfänger- schaltungen 13 bzw. durch entsprechende Signalzuordnung in der Zentraleinheit 7 durch einfaches Austauschen von kodierten Chips können beliebige Schaltstellen und Entnahmestellen einander zugeordnet werden. Mit 177 ist eine Aufnahme- bzw. Einschubeinheit bezeichnet, in die autauschbare Speicherchips eingebbar sind, mit denen eine Zuordnung der Schaltstellensignale zu den einzelnen Entnahmestellen abänderbar ist; hiebei kann die Kodierung der Entnahmestellen beibehalten werden. Die Stromentnahmestelle 9 ist somit auf Befehl schaltbar. Oblicherweise ist die Empfangsschaltung 13 derart ausgebildet, dass jedes eintrefTende Signal einen Schaltvorgang bewirkt, d.h. dass bei Eintreffen aufeinanderfolgender Signale ein- > dann aus- > dann wieder eingeschaltet usw. wird. Um allen Anforderungen an einen Stromauslass einer Stichleitung, z.B. für einen Luster oder ein Elektrogerät, gerecht zu werden, sind Einrichtungen vorgesehen, um eine Gefährdung bei Erdschluss und Kurzschluss zu verhindern. Ebenfalls kann eine Schaltung 19 vorgesehen werden, die die Vorsehung einer Erdleitung unnötig macht. Die Signalempfangsschaltung 13 gemäss Fig. 1 beaufschlagt die Steuerschaltung 14 für das Relais 15 mit Steuersignalen bei Erkennung eines zugeordneten Signals, worauf diese einschaltet. Zur Abschaltung des Stromflusses im Falle eines Kurzschlusses bzw. Oberstromes ist eine Abtasteinrichtung bzw. Oberstromerkennungsschaltung 16 vorgesehen, die z.B. auf induktivem Weg oder durch Spannungsabtastung, von zumindest einem bzw. jedem Leiter feststellt, ob eine gewisse Stromstärke im Leiter überschritten wird. Im Fall eines übermässigen Stromanstieges bzw. bei Oberschreitung eines gewissen eingestellten bzw. vorgegebenen Stromwertes wird von der Schaltung 16 an die Steuerschaltung 14 ein Abschaltsignal geleitet und diese unterbricht den Stromkreis zum Verbraucher, z.B. öffnet sie ein Relais. Die-Strommessung kann auch auf elektronischem Weg, z.B. durch eine Potential-, Strom- oder Magnetfeldabtastung des Leiters, erfolgen, welches Abtastsignal direkt von dem elektronischen Schaltkreis der Steuereinheit verarbeitet werden kann. Ahnliches gilt für die Summenstromüberwachung, für die eine Fehlerstrom überwachungsschaltung 17 vorgesehen ist, die den Summenstrom in allen Leitern, z.B. auf induktivem Weg oder durch Spannungs-, Strom- oder Magnetfeldabtastung direkt oder an Parallelwiderständen zum Leiter oder dergleichen, feststellt. Im Falle der Feststellung eines einen gewissen Schwellwert übersteigenden Fehlerstromes wird von der Schaltung 17 an die Steuereinheit 14 ein Abtastsignal geleitet und von dieser der Stromfluss unterbrochen. Um einen Masseschluss bei einem angeschlossenen Gerät, z.B. bei einem Luster, festzustellen, wird dessen Masseanschluss bzw. seine am Gehäuse 20 angeschlossene Erdleitung 42 in Hinblick auf einen Stromfluss gegenüber dem Nulleiter 0 oder einer allenfalls vorhandenen Erdleitung 18 in einer Potentialüberwachungsschaltung 19 abgetastet. Die Schaltung 19 gibt ein Abschaltsignal an die Steuereinheit 14, um bei Feststellung eines Poten tials auf dem Masseanschluss bzw. Stromfluss durch einen abgetasteten Widerstand die Stromzufuhr abzuschalten. Schliesslich ist noch eine Nullpunktschalteinheit 21 vorgesehen, die der Steuereinheit 14 Signale zuführt, so dass eine Schaltung des Stromes zimmer in dem Augenblick erfolgt, wenn der Stromfluss oder die Spannung den Nulldurchgang hat; damit wird z.B. die Lebensdauer von Glühlampen beträchtlich erhöht bzw. ein Einschalten des Relais in einen Kurzschluss möglich, ohne es zu beschädigen. Eine an die Steuereinheit 14 angeschlossene Selbstüberwachungsschaltung 22 überwacht in Ruhe- und Betriebszustand die Stromentnahmestelle 9 und verhindert bei Defekt der einzelnen Schaltungen bzw. des Elementes 15 ein Einschalten des Stromes bzw. schaltet bei festgestellten Störungen der Oberwachungsschaltungen den Stromfluss ab bzw. sendet ein Abschaltsignal an die zentrale Absicherung. Der Aufbau derartiger Abtasteinrichtungen bzw. Oberwachungsschaltungen kann vom Fachmann bewerkstelligt werden. Die Schaltungen sind vorzugsweise elektronische Schaltkreise, die gegebenenfalls unter Steuerung eines Mikroprozessors arbeiten. In entsprechenden Speichern bzw. Bauteilen sind die Informationen bezüglich der Ansprechschwellen enthalten. Insbesondere die Überstromüberwachungsschaltung 16 kann aus tauschbar oder in Hinblick auf die Ansprechschwelle abänderbar ausgebildet sein, um verschiedene sbsicherungen der Stromentnahmestellen z.B. mit 5, 10, 15 A zu ermöglichen. Die Fehlerstromüberwachung kann auf einen Wert eingestellt werden, z.B. 30 mA, der für Menschen relativ ungefährlich ist; dies ist ein bei bisherigen, einen gesamten Stromkreis mit mehreren Entnohmestellen überwachenden Fehlerstromschutzschaltern nicht erreichbarer niedriger führt, der darauf beruht, dass bei der erfindungsgemässen Installation eben jede Stromentnahmestelle für sich abgesichert ist. Die Absicherung in den Stromentnahmestellen ist immer niedriger als in der zentralen Absicherung und an die jeweils geltenden Vorschriften (z.B. betreffend Leiterquerschnitte usw.) angepasst. Vorzugsweise sind sämtliche Schaltungen 16, 17, 19, 22 an eine StörungsrückmeldeschÓltung 23 angeschlossen, mit der allfällige hbscheltsignale, die der Steuereinheit 14 zugeführt werden, auch in die Steuerleitungen 1, 2 in entsprechender Codierung eingegeben erden. ber die Leitungen 4, 2 werden die Signale der Störungsrückmeldungsschaltung 23 gegebenenfolls der je weiligen Schaltstelle 10 übermittelt, z.B. um dort eine optische Anzeige zu betätigen, und/oder werden der Zentraleinheit zugeführt, um in einer Anzeigevorrichtung 24 entsprechende Anzeigen, z.B.lieuchtdioden, zu betätigen In dem den Signalen aufgeprägten Kode können Informationen hinsichtlich des Ortes der defekten Stromentnahmestelle und/oder der Art der Störung enthalten sein, die zentral ablesbar sind, wodurch die Störungssuche erheblich vereinfacht wird. Die Stromentnahmestelle 9 ist, wenn sie schaltbar sein soll, mit einer Signalerkennungsschaltung 13 versehen, die auf ankommende, zugeordnete Signale anspricht. enn jedoch die Stromentnahmestelle immer verwendbar sein soll, d.h. immer eine Stromentnahme möglich sein soll, z.B. bei einer nicht geschalteten Steckdose, so kann eine ìnrichtung integriert bzw. vorgesehen erden, die erkennt, dass Strom benötigt wird, bzw. die das Einschalten eines an die Steckdose angeschlossenen Verbrauchers, z.B. einer elektrischen Maschine mit ihrem Geräteschalter, feststellen kann. Dazu ist ein insbesondere hochohmiaer Widerstand 25 parallel zu den offenen Schaltkontakten 26 des Relais bzw. Elementes 15 geschaltet, durch den Strom fliesst, wenn die Leiter T und 0, z.B. durch ein Elektrogerät bei dessen Einschalten über dessen Motor leitend verbunden werden. Der geringe StromfluB über den hochohmigen Widerstand 25 wird abgetastet und als Einschaltsignal einer die Schaltung 13 ersetzenden Brkennungsschaltung 13' zugeführt, die an die Steuereinheit 14 ein Schaltsignal abgibt. Anstelle des Widerstandes können auch andere Tasteinrichtungen herangezogen werden, z.B. eine die Triacschaltung überbrückende bzw. dieser zugeordnete Schaltung, die ein Signal bei Stromfluss durch einen Verbraucher abgibt. Ahnlich wie bei einer Widerstandsmessbrücke könnte auch Spannung aus dem Netz oder den Kommunikationsleitungen herangezogen werden, um den an den Anschlüssen der Steckdose vorhandenen widerstand festzustellen, und ein Einschaltsignal abzugeben, sobald der Widerstand zwischen den Anschlüssen von unendlich abweicht. Noch sicherer wäre es, wenn der Aussenwiderstand aller unterbrochener Stromleiter abgetastet bzw. festgestellt wird, um so z.B. bei Erdschluss nur eines Leiters aufgrund eines Defektes oder z.B. eines in einem Anschluss von Kindern eingeführten Nagels, ein Einschalten des Stromflusses zu verhindern Die Empfangsschaltungen 13, 13' werden demzufolge zweckmässigerweise derart ausgebildet, dass sie gegeneinander austauschbar sind und es werden zwei Arten von Empfangsschaltungen für auf den Empfang von Fixkodierungen und für auf den Empfang von Widerstandsabtastsignalen eingerichtete Stromentnahmestellen bereitgestellt. Durch Austausch der Platine mit der Empiangsschaltung 13 bzw. 13' können schaltbare Stroment nahmestellen (Auslässe geschaltete Steckdosen)in freie Stromentnahmestellen (Steckdosen mit freier Stromentnahme) umge wandelt werden, die jedoch nur eine Stromentnahme bei sngeschlossenem und eingeschaltetem Verbraucher zulassen. Bei 9' ist eine Steckdose mit einer Empfangsschaltung 13' dargestellt, die nur zur-Störungsrückmeldung mit den Leitern 1, 2 und nicht von einer Schaltstelle 10 schaltbar ist, welcherSteckdose 9' nur Strom entnommen werden kann, wenn die Einrichtung 13' einen eingeschalteten Verbraucher erkennt. Zur Schaltung eines Lusters ist es möglich, an die Stromauslässe 28 der Entnahmestelle 9 die Drähte bzw. Leitungen, z.B. mittels Blockklemmen 28', anzuschliessen, die von dem in der kand angeordneten Stromauslass zu dem in der Decke angeordneten Luster führen. Es wird damit die Verlegung vereinfacht, ohne aif die Vorteile der erfindungsgemässen Anordnung zu verzichten. Die Stromauslässe 28 sind so wie die restlichen Schaltungen und Leitungen schematisch gezeichnet. Die Bauteile 9 und 10 weisen in der Praxis etwa das übliche Aussehen von Steckdosen bzw. Tastschaltern auf, in deren Inneren die Schaltungen auf Chips bzw. Platinen angeordnet sind. Schaltbare Stromentnbhmestellen, insbesondere für Wandauslässe für Beleuchtungskörper, weisen gegebenenfalls die Form von in Wanddosen einsetzbaren Moduln, z.B. die Form von Steckdosen auf, besitzen vorteilhafterweise anstelle von Steckbuchsen mit Schrauben Federklemmen zum Anschluss von Leitungadrähten, die zu d en den Beleuchtungskörpern führen. Die Drähte können auch bereits von dem modul abgehen und sind dann in entsprechender Länge vorgesehen. Von dem Modul gehen dann drei Drähte ab, wie es bisher üblich ist, bzw. er besitzt drei Anschlussstellen für eine Phase, den Sulleiter und eine Erd- leitung für den Verbraucher. Der Geräteanschluss ist somit in üblicher Form möglich, so dass kein Umrüsten von Elektrogeräten erforderlich ist. Auch herkömmliche Gerätestecker mit Phase, leiter und rdleitung sind an die erfindungsgemäss ausgebildeten Stromentnahmestellen snschliessber, die entsprechende Pass- bzw. Gegenstücke aufweisen, ohne dass die Funktion der erfindungsgemässen Installction beeinträchtigt wird. Die Bauteile 9 und 10 werden zweckmäBigerweise in Dosen 27 angeordnet. Die Dosen 27 weisen, wie Fig. 2 zeigt, zumindest an einem Ende zumindest eine Anschlussöffnung 29 für die zu Flachleitungen 30 zusammengefassten Strom- (R,S,G,0 oder ,0) samt Erdleiter E und Steuerleitungen 1, 2 auf. In den Dosen 27 verlaufen vorzugsweise blanke oder mit Anschlussstellen, z.B. Buchsen 31, Federn 31' oder dergleichen, für die einschiebbaren Module, z.B. die Bauteile 9, 9T und 10, versehene Leiter 32, die von einem Ende der Dosen 27 zum anderen geführt sind; die Dosen 27 weisen gegebenenfalls am anderen Ende zur Weiterführung bzw. zum Anschluss eines weiteren Flachleiters 30 eine entsprechend gleichgestaltete Anschluss öffnung 29 auf. Die Stromversorgung bzw. der Anschluss der Bauteile 9, 10 und anderer Module kann über in die Buchsen 31 einsteckbare Stecker erfolgen, über von den Bauteilen abgehende esser- bzw. Federkontakte usw. Aus diesem Grund sind in Fig. 1 die Leitungen 4, 6 nur bis in die jeweiligen An schlussöffnungen 29 eingezeichnet und beginnen erst wieder innerhalb der Bauteile 9, 10 um so die Stromabnahme der Bauteile 9, 10 in den Dosen 27 von den Leitern 32 über entsprechende Kontakte anzudeuten. Alle mit den Flachleitungen 30 zu versorgendenbzw. an diese anzuschlieBenden Bauteile und Elemente, die Winkelstücke, die T-Stücke, Module, Zentraleinheit usw. weisen dem Querschnitt der Flachleitungen angepasste Anschlussöffnungen 29 auf. Allenfalls sind die Anschlussöffnungen der aus Kunststoff bestehenden Dosen abgedeckt bzw. ausbrechbar verschlossen, um die Enden der Dosen bei Nichtanschluss einer Flachleitung gesichert zu haben. Die Dosen 57 weisen Einbau- bzw. hinsetzmöglichseiten für eine bestimmte Anzahl von Bauteilen 9, 9', 10, 38,usw. auf und sind nachrüstbar bzw. die Module sind austauschbar angeordnet. Es kann somit durch zusätzliches Einsetzen einer Schaltstelle 10 in eine Dose 27 und Auswechseln der Empfangsschaltung 13' durch eine Empfangsschaltung 13 eine abtastende Steckdose in einen schaltbaren Stromauslass umgewandelt werden, ohne dass kabel zu verlegen sind. Die Dosen 27 können jeweils zwei übereinander angeordnete Anschlussöffnungen 29 aufweisen, von denen eine im Bereich der Oberseite und eine im Bodenbereich vorgesehen ist, die verwendet werden, je nachdem, ob die Dosen auf dem oder eben mit dem Verputz eingesetzt werden. Die Strom- und Steuerleiter sind zur einfachen gemeinsamen Verlegung zu einer vorzugsweise trapezförmigen bzw. rechteckigen Flachleitung 30 zusammengefasst. Die Trapezform ergibt eine gute Verankerung im Verputz und ermöglicht gleichzeitig die Wahrung einer Anschlussgeometrie, mit der ein fehlerhafter Anschluss der Stromleiter T, O z.B. an Steuerleiter 1, 2 vermieden wird. Die Montage des Flachleiters ist einfach, da der Blaileiter im Putz bzw. putzeben verlegt werden kann; ein Fräsen oder Stemmen im Ziegel oder Beton entfällt. Im einfachen Fall wird derart vorgegangen, dass der Flachleiter putzeben auf der Ziegelmauer befestigt wird, dass die Dosen putzeben eingestemmtwerden und dass die Wand nach Aufbringen des putzes tapeziert wird. In diesem Fall sind die Flachleiter nur von Tapeten bedeckt, sind leicht zugänglich und es können nachträglich ober dem Putz an der Mauer Elemenge 9, 9', 10, 38 befestigt werden, die z.B. über in den Flachleiter einsteckbare Kontaktspitzen mit dem Strom- und/oder Kommunikationsleiter in Verbindung bringbar sind. Die Flachleitung 70 kann gegebenenfalls in der Mitte eine Längsnut 33 besitzen, in der Löcher 34 zur Befestigung der Flachleitung 30 auf dem Verputz oder vor dem Verputzen auf der Mauer vorhanden sind. Buch mittels eines an den Anschluss öffnungen 29 der Dosen 27 bzw. den Anschlussöffnungen 29 der anderen Elemente, der Module, Abzt,eigstücke usv;., angeformten, in die but 33 ragenden Fortsatzes, könnte die snschlussgeome- trie gewahrt werden. Die Anschlussgeometrie kann auch durch asmmetiische, aneinander angepskte Ausbildung der Anschluss öffnungen 29 und der Leitung 30 gewahrt werden. Es können auch andere Formen für die Flachleitungen 4, 6 gewählt werden, z.B. kreissegmentförmige oder rechteckige Form mit z.B. gerundeten Kanten. Die erfindungsgemässe Installation bleibt auch funktionsfähig, wenn sie mit üblichen Kabeln bzw. Leitungen in Rohren verlegt wird und in Abzweigdosen die Kabel zusammengeschaltet werden; es geht jedoch der grosse Vorteil der Normierung und Anschlussschnelligkeit verloren, die Vorteile hinsichtlich Stromüberwachung und Entfall einer Stromkreisaufteilung bleiben erhalten. Mit Winkelstücken 35 und 36 kann die Flachleitung 30 umgelenkt werden. Zur Wahrung der Anschlussgeometrie müssen die Leiter 37, welche die Strom- und Steuerleitungen in den Winkel stücken 35 und 36 fortsetzen, einen bestimmten Verlauf besitzen. Bei einem in eine Richtung, z.B. im Verlauf der Stromleitungen nach vorne gesehen links abgehenden Winkelstück 36 verlaufen die Leiter 37' nebeneinander, wie im Flachleiter 30. Bei einem in die andere Richtung abgebogenen Winkelstück 35 jedoch kreuzt jeder Leiter 37 einmal jeden anderen der Leiter 37 genau einmal. Dies ist erforderlich, um die gegenseitige Anordnung der Strom- und Steuerleiter in - wie üblich - waagrecht und lotrecht verlegten Flachleitungen 30 beizubehalten. Gleiches gilt auch für die T-Stücke und wenn keine Steuerleitungen vorgesehen sind. Verwendet man In Fig. 1 anstelle des Winkelstückes 36 ein Winkel stück 35, so wird der Flachleiter 30 nach unten umgelenkt. Bei einer trapezförmigen Flachleitung ist die längere Trapezseite der Wand zugekehrt. Mit 38 ist ein in eine Dose 27 einsetzbarer Kommunikationsanschluss bezeichnet, mit dem signale in die Steuerleitungen 1, 2 oder bei deren Fehlen ins Netz einspeisbar sind, mit denen bei entsprechender Kodewahl alle vorhandenen Empfangsschaltungen gesteuert werden können. An das System der Steuerleitungen kann somit eine Steuerzentrale an beliebigen Stellen angeschlossen werden. Der Anschluss 38 kann auch eine Gegensprechanlage sein, die über die Leitungen 1, 2 mit an beliebigen Stellen angeschlossenen Gegenstellen verbunden ist. Der Bauteil 38 kann auch ein Raumthermostat sein, der seine Empfangsschaitung in einem, z.B. im Keller, an die Leitungen 1, 2 angeschlossenen Stellmotor fur ein Mischventil hat. In der Zentraleinheit 7 können Sicherungen 39 für die Signal empfangs- bzw. -umwandlungseinheit bzw. zentrale Elektronik/zw. ein Netzgerät und die Anzeigeeinheit 24 bzw. eine Batterie 40 zur Stromversorgung der Steuerleitungen 1, 2 bei Netzstromausfall vorgesehen sein. Hauptsicherungen, d.h. Leitungsschutzschalter und zumindest ein Fehlerstromschutzschalter für den dargestellten Stromversorgungskreis sind mit 43 bezeichnet. In der Zentraleinheit 7 können auch Anschlüsse 41 für Kommunikationsleiter 1, 2 vorgesehen sein, um insbesondere Zentralen 7 paralleler Stromversorgungskreise verbinden zu können. Die vier Phasen, der in Fig. 1 nicht eingezeichneten Erdleiter, und zwei Steuerleitungen 1, 2 aufweisenden Flachleiter 4, können z.B. zu einem Herdanschluss geführt werden, der wie die Stromentnahmestelle 9' aufgebaut ist, d.h. dass die Stromentnahme überwacht und der Strombedarf abgetastet und gegebenenfalls die Stromzufuhr eingeschaltet wird, wobei im Falle eines E-Herdes anstelle von einer Phase und dem Nulleiter drei Phasen und der Nulleiter geschaltet werden. Bemerkt wird ferner, dass einer Erdleitung aufgrund der Oberwachungsschaltungen, insbesondere der Schaltung 19, entbehrlich wäre. Falls es Vorschriften erfordern, wird sie vorgesehen und - wie erwähnt - in die Flachleiter einbezogen bzw. kann anstelle einer Steuerleitung treten.und es werden entsprechende Anschlüsse an den Stromentnahmestellen vorgesehen. So ist z.B. mit 28 und 28' ein Anschluss bzw. eine Verbindung für einen Lampenanschluss, z.B. eine Blockklemme 28', angedeutet, wobei die Leitung 42 die Erdleitung ist, die in der Stromentnahmestelle 9 entweder mit der Erdleitung 18 verbunden und/oder zur Potentialüberwachungsschaltung 19 geführt ist. Die Erdleitung 18 ist nur angedeutet, kann aber auch - wie erwähnt - in den Flachleitern mitgeführt werden. Stromversorgungskreise bzw. Zentralen, so wie in Fig. 1 dargestellt, können parallel zueinander in beliebiger Anzahl an den zentralen Stromversorgungsanschluss 3 angeschlossen werden, um den Strombedarf einzelner Verbraucher günstig zu erfassen; so können z.B. in einem Einfamilienhaus einzelne Stromversorgungskreise für das Dachgeschoss, das Erdgeschoss und das Kellergeschoss vorgesehen werden. Wenn die Steuerleitungen der einzelnen Stromversorgungsleitungen, z.B. durch gegenseitige Verbindung der An schlüsse 41 der Zentral einheiten 7, zusammengeschlossen werden, bzw. bei Signal übertragung über die Stromleiter die Stromleiter über entsprechende Signal koppel einrichtungen verbunden sind, können durch Schaltstellen in beliebigen Geschossen Entnahmestellen in beliebigen Geschossen geschaltet bzw. gesteuert werden, indem die Signale in ihrer Kodierung auch Stromkreiskennsignale enthalten. Die Herstellung der Bauteile 9 bzw. 10 erfolgt vorzugsweise derart, dass jeweils die Geberschaltung 11, die Empfängerschaltung 13, die Oberwachungsschaltung 16, sowie gegebenenfalls zumindest eine der weiteren Schaltungen 17, 19, 21, 14, 15, 25 auf gegebenenfalls eigenen Platinen bzw. Chips angeordnet sind, die in die jeweilige Baueinheit einsteckbar sind. Ein Chip bzw. eine Platine mit einer Anzahl von Schaltungen kann jedoch auch fest im Bauteil 9 eingebaut sein, was insbesondere für die Herstellung von Tasteinrichtungen bzw. deren Verbindung mit den Stromleitern vorteilhaft ist. Es ist auch möglich, den Geberschaltungen 11 Fixkodierungen einzugeben, die in. bestimmter Reihenfolge bzw. abwechselnd bei Betätigung eines Tasters in die Kommunikationsleitungen 1, 2 einspeisbar sind und verschiedene Stromentnahmestellen schalten. Auch ist der Anschluss eines vorzugsweise auf digitaler Basis arbeitenden Kodegebers möglich, in den bei Bedarf händisch die Kennungskode der Stromentnahmestellen eingebbar und in die Leitungen 1, 2 weiterleitbar sind, so dass willkürlich beliebige Stromentnahmestellen schaltbar sind. Es wird bemerkt, dass auch eine Oberwachung der Stromleiter in den Ober wachungsschal tungen insbesondere bei der Potentialüberwachungsschaltung berührungsfrei, z.B. kapazitiv erfolgen kann. Es ist für die Installation noch vorteilhaft, gerade verlaufende Kupplungsstücke vorzusehen, die AnschluBöffnungen 29 mit Federklemmen für die Flachleiter aufweisen, um die Flachleiter verlängern bzw. aneinander anschliessen zu können. Im Kupplungsstück sind durchlaufende Leiter angeordnet, die wie im Flachleiter nebeneinander angeordnet sind. Bei der einfachsten Ausführungsform der erfindungsgemässen Installation kann auf die elektronische Zentraleinheit 66 auch verzichtet werden und es ist lediglich eine Spannungsquelle für die Steuerleitungen bzw. die elektronischen Schaltungen erforderlich, die vorzugsweise mit 12 oder 15 V Gleichspannung beschickt werden. Die erfindungsgemässe Installation baut auf Teilen auf, deren Funktion den derzeitigen Sicherheitsvorschriften genügt bzw. bereits in derselben oder ähnlichen Form und Aufbau bei der Elektroinstallation erprobt sind; so z.B. ist das Anschliessen von Leitungen an mit Quetschnippel und Lippendichtungen versehenen Anschlussöffnungen bei Feuchtrauminstallationen bewährt. Aus diesem Grund wird die Anschlussöffnung 29 vorteilhafterweise auch immer etwas kleiner gehalten als der Querschnitt der Flachleitung 30, um eine gute Anlage der Dichtung an der Flachleitung zu bewirken. In einer Doppel- oder Mehrfachwanddose, insbesondere Steckdose, kann z.B. auch nur ein Bauteil mit Oberwachungsschaltungen vorgesehen sein, der die Stromentnahme von mehreren parallel geschalteten Steckdosen oder einer Anzahl nachgeschalteter Entnahmestellen, gegebenenfalls über weitere Flachleiter angeschlossene Wanddosen, überwacht. Bei Anschluss eines in bestimmten zeitlichen Abstande in die Leitungen 1,2 einspeisenden Signalgebers können Steuerfunktionen, z.B. an die Heizung, das Einschalten einer Stiegenhausbeleuchtung, usw. an zu bestimmte Zeiten zu schaltende Verbraucher abgegeben werden. Derartige Signalgeber können in der Zentraleinheit oder an beliebiger Stelle an die Leitungen 1,2 angeschlossen werden. Der Vorteil der erfindungsgemässen Installation beruht vor allem in dem günstigen Ineinandergreifen der möglichen Kommunikation, der Stromsteuerung-und-uberwachung und dem einfachen Aufbau bzw. der einfachen Verlegung der verwendeten Einzelteile. Es ergibt sich gegen über herkömmlichen Verlegungsarten eine Einsparung der Installations- zeit um etwa Sof; da der Materialpreis höher liegt als der der bisher verwendeten Materialien ergibt sich eine Gesamtkosteneinsparung von etwa 15-20&num; ;. Wenn die Fehlerstromüberwachungsschaltung 17 auf einen Wert kleiner als 30mA eingestellt ist und die Potentialüberwachungs- schaltung 19 auf einen Vert kleiner 35 V, so ist es nicht mehr möglich, durch Stromkontakt ums Leben zu kommen, da der für Menschen gefährliche Werft von 7onA Fehlerstrom weder durch einen MasseschluB noch direkten Kontakt und Ableitung über den menschlichen Körper zum Boden erreicht wird. In bevorzugter Weise werden die einzelnen Stromversorgungskreise bzw. die zentrale Absicherung für eine Leistung von 15 kW ausgelegt und entsprechende Leiterquerschnitte für die Stromversorgung, d.h. die Ringleitung, gewählt. Ein derartiger Stromversorgungskreis würde für alle Verbraucher einer üblichen Wohnung mit 80 m2 ausreichen, wobei der E-Herd über einen eigenen Stromkreis bzw. die Ringleitung direkt versorgt werden könnte. Die Stromentnahmestellen können in Modul form ohne Anschlüsse bzw. Steckdose hergestellt werden und für verschiedene Stecker, z.B. Flachstecker, Schukostecker, mit entsprechenden Anschlusseinsätzen versehen werden. Die Breite eines Flachleiters 30 kann etwa 20 - 40 nm, vorzugsweise 30 mm, seine Höhe ca. 5 - 7 mm betragen. Bei einer nachträglichen Verlegung in eine fertige Mauer ist daher lediglich im Putz eine Nut entsprechender Tiefe herzustellen. Fig. 3 zeigt einen Abschnitt einer Zonendose 27 im Schnitt, d.h. einer Wanddose, in die eine Anzahl von Modulen einsetzbar ist. Die Zonendose besitzt einen Anschlussteil 51, dessen Ende mit einer weichen Lippendichtung 55 versehen ist, die die an der Flachleitung angepasste Anschluss öffnung 29 umgibt. Im Inneren des Anschlussteiles 51 sind konische Kunststofführungen 52 für die abisolierten Enden eines Flachleiters 30 vorgesehen. Diese Kunststofführungen 52 führen den Draht in Federklemmen 54, so dass durch blosses Einstecken eine elektrische Verbindung herstellbar ist. Mit 32 sind die Leiter angedeutet, die von den Federklemmen 54 abgehen und durch die Zonendose 32 bzw. Dose verlaufen, um den in der Dose 32 befestigbaren Modulen Kontakte nach deren Einschieben zu bieten. Mit 50 wesen in Fig. 2 die elektrischen Leitungsverbindungen zwischen den beiden Anschlussöffnungen 29 bezeichnet, welche Uffnungen 29 in bezug auf die Wand der Dose 27 zurück in die Dose versetzt sein können, um Platz zum Einschieben der Flachleiter 30 zu bieten. Die Leiter des Flachleiters 30 sind dabei in die öffnungen 56 der Anschluss öffnungen 29 und der Dose 27 einführbar. Anschlussöffnungen 29, an die kein Leiter 30 mehr angeschlossen wird, z.B. bei Enddosen, können durch entsprechende Abdeckstücke verschliessbar sein. Dosen gemäss Fig. 3 benötigen an sich kein Verschlussstück. Zonendosen 27, die für eine Unterputzverlegung vorgesehen sind, besitzen eine Anschlussöffnung 29 bzw. ein Anschluss stück 51, das vom Dosenboden im Abstand bei der Dosenoberseite gelegen ist. Bei Zonendosen 27 für Oberputzverlegung ist die Anschlussöffnung 29 ozw. ds snschlu±stück 51 in Bodennähe vorgesehen. Bemerkt wird, dass an sich auch herkömmliche Stegleitungen verwendet werden können, insbesondere dann, wenn man die Xommunikationsleitungen nicht, wie zweckmässig, dünner als die Stromleiter ausbilden will. Die Nullpunktschalteinheit 21 bietet noch den Vorteil, dass den Kontakten des Elementes bzw. den Relaiskontakten eine höhere Schaltleistung zugemutet werden kann. Dies spielt insbesondere im Kurzschlussfall eine Rolle, ;enn die Steuereinheit 14 das Relais 15 bei kurzschluss oder höherem bberstrom insbesondere ein- bzw. gegebenenfalls auch abschalten soll. Zur Erhöhung der Sicherheit kann noch die Durchführung einer Störungsrückmeldung vorgesehen werden, insbesondere durch die Überstromüberwachungsschaltungen oder die Störungsrückmeldeschaltung, die bewirkt, dass zumindest einer der in der Zentraleinheit 7 befindlichen, den Versorgungsstromkreis bzw. das ganze Haus überwachenden, insbesondere der der entsprechenden phase zugeordnete tberstromschalter und/oder Fi Schalter ausschaltet, wenn ein entsprechendes Störunsrück meldesignel diesem bberstromschalter oder dem vorgeschalteten Fi-Schalter bzw. einer entsprechenden Auslöseeinheit dieser Schalter zugeführt wird. Dies ist wichtig für Stromentnahmestellen ohne die Stromversorgung abschaltendes Elements Bei geschalteten Stromentnahmestellen erfolgt diese Störungsrückmeldung zeitlich verzögert gegenüber dem Zeitpunkt der Störungsfeststellung; damit wird ein entsprechender Schutz gegeben, wenn eine Störung festgestellt wurde bzw. wenn bereits eine Störungsrückmeldung an die Zentrle erfolgt ist, der Stromfluss bzw. die Störung jedoch bestehen bleibt, z.B. enn aufgrund eines Kurzschlusses die Kontakte 26 des Relais 15 zusammengebacken sind und den Stromfluss nicht unterbrechen können, oder wenn die Triacschaltung aufgrund des Kurzschlusses zerstört ist und nicht mehr den Strom abschalten kann. Das wiederholte oder auch zeitlich langer bestehende Signal schaltet sodann entsprechend die zentrale Absicherung aus. Die {Jberwachungsschaltungen bzw. die Selbstüberwachungsschaltungen können auf ein gewisses niveau bzw.einen gewissen Spannungs- bzw. Signalpegel eingestellt sein, der durch die einzelnen bei ordnungsgemässer Funktion vorliegenden oder nicht vorliegenden Abtastsignale gegeben ist, die z.B. summiert (analog) sind oder den Zustand eines Gatters bestimmen. Tritt nun irgendeine Störung auf, wird durch die abgeführten Störungssignale dieses Niveau verändert und die Störungsrückmeldeschaltung gibt entsprechende Signale über die Kommunikationsleitungen 1, 2 an die Zentraleinheit zur Anzeige ab, während die Steuereinheit 14 das Element 15 abschaltet. Sollte jedoch trotz Abschaltung des Relais 15 bzw. einer äquivalenten Stromsteuerschaltung, z.B. Triacschaltung, weiterhin bzw. eine gewisse vorgegebene Zeitspanne eine Störungsmeldung einer der Überwachungsschaltungen bzw. der Selbstüberwachungsschaltung vorliegen, d.h. eine Störung, die durch Abschlten nicht behoben worden ist, erfolgt, z.B. von der Selbstüberwachungsschaltung, der die tberwachungs- signale direkt oder über die Steuereinheit 14 zugeführt sind, die schon erwähnte Rückmeldung dieses Zustandes zur Zentrale über die Kommunikationsleitungen zur Auslösung des Überstrom und/oder Fi-Schalters. Dabei ist zu beachten, dass Störungen in der Stromentnahme, z.B. Kurzschluss, Lrdschluss usw. nicht die elektronische bberwachung beeinflussen bzw. diese funktionsunfähig machen, da diese leitungsmässig getrennt ist - cer unwahrscheinliche lall eines Stromflusses trotz Abschaltung ird durch diese weitere bberwachungsschaltung abgesichert, mit der, wenn gewünscht, sogar eine allpolige Abschaltung erzielbar ist. Diese iveauüberwchunasschaltung, die z.B. ein Teil der BelDstüberwachungsschOltung ist, kann z.B. durch eine Schaltung verwirklicht werden, die einen Leiter bzw. ein Gatter besitzt, der alle Signalausgänge der Überwachungsschaltungen verbindet bzw. das mit diesen verbunaen ist und sich zut einem demit vorgegebenen Spannungsniveau bzw. in einem vorgegebenen Zustand befindet und eine Veränderung des Zustandes als Störung meldet. Da der Sulleiter 0 beim Bauseinang geerdet ist, könnte er bei der erfindungsgemässen Installation die Erdleitung ersetzen und auch als Sulleiter der Kommunika tionseinrichtung dienen. Vorzuziehen ist jedoch, wenn ein Leiter einer zweioder dreipoligen Sommunikationsleitung geerdet ist bzw. die Erdleitung als Erdung der Elektronik vorgesehen wird. Als Schutzeinrichtung für die Verbraucher ist eine Erdleitung an sich nicht erforderlich, da die elektronischen Schaltungen ausreichend für Sicherheit sorgen. Wenn man dem Nulleiter als Referenzbasis bei der yotentialüberwachungsschaltung 19 aus weichen will, kann man eigene Erdleitungen vorsehen. Obwohl eine rdleitung nicht erforderlich ist, kann sie als besonders vorzuziehende Schutzmassnahme vorgesehen werden, um den gesetzlichen oder anderen Schutzvorschriften besser zu entsFrechen und kann an jeden Erdanschluss einer Stromauslassstelle, z.B. Schukosteckdose, Wandauslasserdung usw., geführt werden. Dabei könnte insbesondere einer der Kommunikationsleiter mit der Erdleitung vereinigt werden, so dass die Erdleitung auch die Funktion des Brd- bzw. O-istentials für die elektronischen Schaltkreise erfüllt. In diesem Fall kann die Potentialüberwachungsschaltung weggelassen werden, da die Erdanschlüsse aller Stromentnahmestellen über niederohmige Leitungen mit der Systemerde verbunden sind. Die Brd leitungen werden in der ilachleitung 30 (Fig. 2) zu den entsprechenden hnschlüssen der Dosen bzw. Auslässe geführt. Die Einstellung der bberwachungsschaltunen bzw. deren Abschaltpunkt ist nahezu beliebig, so kann z.B. die Potential- Überwachungsschaltung 19 bei einer Abtastung eines Wertes von z.B. nur 24 V oder auch eines noch niedrigeren Wertes abschalten, womit erhöhte Sicherheit gegeben ist Die vorgeschlagene, aber nicht zwingende, Leistung eines Versorgungsstromkreises mit 15 kW genügt für übliche Wohneinheiten, auch wenn sie mit allen üblichen Elektrogeräten bestückt sind, da in der Zentrale 7 eine elektronische Verriegelungsschaltung vorgesehen sein kann, die Geräte gegenseitig verriegelt, so dass immer nur maximal 15 kW entnommen erden können. Die Verriegelungsschaltung wird entsprechend kodiert und verhindert eine Weiterleitung von Einschaltsignalen der Schaltstellen 10 an Entnahmestellen 9, insbesondere leitungsstarker Verbraucher, wenn eine Überlastung des Stromkreises zu erwarten ist. In der Zentraleinheit 7 kann bei grösseren Anlagen auch die vertikale oder horizontale i;nergieverteilung und zwar ab Zählung bis Anspeisung Systemzentralen vorgesehen sein. Um die Verwendung systemfremder Bauteile zu verhindern, ist es zweckmässig, der Signalerkennungsschaltung einen Systeinkode einzuspeisen, so dass für die gesamte Anlage nur Signale relevant sind, die einen entsprechenden Kode tragen, der den Signalen z.B. vor- oder nachgereiht sein kann, Nur wenn eine Geberschaltung 11 1 ein mit diesem Kode vorgesehenes Signal sendet, wird dieses von der Zentraleinheit 7 bzw. einer Empfangsschaltung 13 erkennt. in sich ist es möglich, die Chips bzv:. platinen mit Geber oder Empfangsschaltungen mit Wähl- bzw. Kodiereinrichtungen, z.B einsetzbaren oder entiernbaren Leiterverbindungen zu versehen, um eine beliebige nachträgliche Rodierung bzw. ein nachtragliches Versehen mit Kodenummern zur gegenseitigen Zuordnung zuzulassen. Bevorzugt ist es jedoch, wenn z,B. eine Anzahl mlt bereits kodierten (z.B. mit den Ziffern 1,2 usw.) Geber- und Empfangschips- bzw. -schaltungen versehener Schalter-und Entnahmestellen bzw. Schalter und Auslässen vorgesehen ist, dass die Schalter und Entnahmestellen vorerst jeweils beliebig in die Dosen versetzt werden. flach dem Versetzen wird eine mit einem kodierten Geberchips versehene Schaltstelle betätigt, worauf einer die Kommunikationsleitungen von der, Schalter an die Zentraleinheit 7 abgegebenes Einschaltsignal in der Zuordnungsschaltung eine Serieneinschaltvorrichtung ausgelöst, die in kurzen Intervallen, z.B. Sekundenabständen, alle Entnanmestellen nacheinander einschaltet, es leuchten somit alle an die Entnahmestellen angeschlossenen Lampen der Reihe nach auf. In dem Augenblick, in dem die der betätigten Schaltstelle zugeordnete Lampe aufleuchtet, wird der Schalter nochmals betätigt, womit in der Zuordnungsschaltung der Kode der zuletzt eingeschalteten Entnahmestelle dem Kode der betätigten Schaltstelle zugeordnet wird; dies bedeutet, daB später immer, wenn ein Kodesignal dieser Schaltstelle an die Zentraleinheit 7 gelangt, in der Zuordnungsschaltung das zugeordnete. Signal ausgelöst wird und diese Entnahmestelle schaltet. Dazu ist es zweckmässig, die Kodierung z.B. mit 1,2..usw. beginnend sowohl bei den Schaltstellen als Entnahmestellen eingespeichert zu haben sodass auf der Leuchtdiodenanzeige bei einem allfälligen Nachrüsten der Anlage nach entsprechender Betätigung einer Abfrageeinrichtung der Zuordnungsschaltung eine Anzeige erfolgt, darüber, welche Kodeziffern bereits belegt sind, bzw. bis zu welcher Höchstzahl Kodeziffern verwendet wurden, sodass Chips mit entsprechend hoher Kodierung in den neu hinzugekommenen Moduln vorgesehen werden können Eine Zuordnung der Chips kann auf diese Weise jederzeit allein durch Neuprogrammierung der Zuordnungsschaltung abgeändert werden. Die in Yig. 1 darestellte Schaltstelle 10 bzw. der den Schalttaster 12 und die Geberschaltung 11 enthaltende modul benötigt keinen Stromanschluss, deshalb wurden im modul keine stromführenden Leitungen, sondern nur die ommuniktionslei- tuben dargestellt. Die Grössenverhältnisse bzw. die Anordnung der einzelnen cu- teile in den Figuren stimmen nicht mit den tatsächlichen Ver hältnissen und Anordnung überein, sondern sind lediglich schematisch. Fig. 4 und 5 zeigen in engem Zusammenhang mit Fig. 1 Ausfüh rungsbeispiele für eine Entnahmestelle 9, 9' bzw. eine Zentraleinheit 7. Es wird bemerkt, dass eine Kombination der in Fig. 1 beschriebenen und dargestellten Merkmale mit den in Fig. 4 und 5 beschriebenen Merkmalen, so weit es dem Fachmann sinnvoll erscheint, durchaus möglich ist; insbesondere da bei elektronischen Einrichtungen Schaltungen in einfacher Weise vereinigt oder separat ausgeführt werden können. Es ist zu bemerken, dass sämtliche dargestellten Schaltungen bereits für sich jeweils eine erfinderische Ausgestaltung des Systems darstellen. In Fig. 4 ist ein Einschubmodul 9 bzw. 9' für eine Wanddose dargestellt, der sich im Aufbau der austauschbaren Kodierungseinheit 13 bzw. 3' unterscheiden kann bzw. darin, ob das Einschaltsignal für die Steuerschaltung 14 von der rigen- kodierung bzw. Kontaktabtestung 25 oder von den Steuerleitungen 1, 2, E stammt. Ein Verbraucher ist über eine Schuko- steckvorrichtung 70 an die Entnahmestelle angeschlossen. Die Phase T wird vom Relais 15 ein- und ausgeschaltet. Der Siull- leiter kann ungeschaltet durchlaufen. Schutzschelter 71 schützen die Leiter T und gegebenenfalls 0 in der Zentrale. Die zu bers bberstromüberwachungsschaltung 16, die Fehlerstromüber- wachungsschaltung 17 und die gegebenenfalls vorgesehene fo- tentialüberwachunsschaltung 19 9 sind gemeinsam bzw. jeweils mit der Steuereinheit 14 bzw. dem Überwachungsteil 22 der Steuereinheit verbunden, in dem ein gewisses Spannungsniveau bzw. ein gewisser Zustand beim Fehlen von Störungsmeldungen gehalten wird bzw. vorliegt. Die Steuereinheit 14, 22 muss somit nicht, obwohl es vorgesehen sein kenn, auf einzelne von den Schaltungen 16, 17, 19 kommende z.B. positive oder negative Signale ansprechen, sondern löst bei einer Niveaustö- rung beliebiger Ursache ein Störsignal aus, das die STull- punktschaltung 21 bzw. Relaisschalteinheit 21, 14 veranlasst, die Reliskontakte 26 zu öffnen bzw. das der Zustandsrückmeldung 23 zugeführt wird, die ein Störsignal zur Zentrale abgibt, das nach gewisser Zeit gegebenenfalls wiederholt wird, wenn die Relaiskontakte nicht geöffnet haben oder die Stö rungsmeldung bestehen geblieben ist. Die Schaltungen der Fig. 4 und auch die entsprechenden Geberschaltungen in den Schaltstellen 10 können in Form integrierter SchGltkreise -usgeführt sein. In Fig. 5 ist wieder unter Bezugnahme auf Fig. 1 bzw. Fig. 4 eine Funktionslogik für eine voll ausgebaute Zentrale insbesondere für ein Energiesystem für 15 kW Abnahmeleistung dargestellt, die Teil einer Anlage mit einer Mehrzahl derartiger Systeme sein kann. Die EnergieansFeisung der Zentrale 7 vom Netz erfolgt mit 3 x 220/380 V R, S, T, N bei Schraubanschlüssen 84. Ein Leitungsschutzschalter 81 für 2 A ist für die Energieves- sorgungsleitungen der Elektronik vorgesehen. Ein Leitungsschutzschalterblock 82 für 3 x 25 A, Kurzschlussfaktor 2,5 ist fur die Leiter R, S, T, N, die von der Zentrale in diesen Versorgungsstromkreis abgehen, vorgesehen. Für diesen Leitungsschutzschalter 82 ist eine elektromechnische Schnellauslösung 83 vorgesehen, die von einer elektronischen Grundeinheit 105 in Abhängigkeit von eintreffenden Störungsrückmeldesignalen schaltbar ist; einer Niveauschaltung bzw. einem Gatter 93 sind Signale der Störungsrückmeldungsempfangs- bzw. -auswertungsschaltung 89 zugeführt, die einer sich selbst überwachenden Auslöseschaltung 115 für den Schalter 83 zugeführt sind, die z.B. bei Beaufschlagung mit einem Signal der Niveauschaltung die Steuerspannung eines Triac unterbricht, der sodann stromlos wird und die Schnellauslösung 83, z.B. ein Abfallrelais, in Tätigkeit setzt, bzw. deren Haltestromzufuhr unterbricht, worauf der Schutzschalter ausgeklinkt wird bzw. auslöst. In der elektronischen Grundeinheit 105 ist ferner eine Spannungsversorgungsschaltung 87 für das Blektroniksystem bzw. die Kommunikationsleitungen 1, 2 vorgesehen. Ferner kann ein Anschluss 88 an eine EDV-Anl & e vorhanden sein. In der Grundeinheit 105 ist ferner eine Anzeigeschaltung 94 bzw. Anzeigevor richtung 85 entsprechend der Anzeigeeinrichtung 24 in Fig. 1 vorgesehen, sowie ein Anschluss 109 für eine Batterie bzw. einen Akku 40. Mit Steckverbindungen 86, 86A sind die Grundeinheit 105 und die Steuerelektronik 107 in die Zentraleinheit 7 einsteckbar. Mit 114 ist ein dem Versorgungsstromkreis absichernder Fehlerstromschalter mit 250 mA Ansprechwert bezeichnet, der als Summenstromwandler oder mittels Differenzstrommessung arbeitet. Die Auslöseschaltung 115, die auch vom Schalter 114 ein Steuersignal erhalten kann, löst somit zusätzlich zu ihrem eigenen huslöseverhalten aus, wenn im gesamten Versorgungsstromkreis ein Fehler- bzw. bberstromwert überschritten wird, z.B. ein @I@250 mA gemessen wird, wenn ein verlängertes bzw. nochmaliges Störungsrückmeldesignal einer beliebigen Stromentnahmestelle (z.B. Kontakte kleben) kommt, oder wenn eben die kus- löseschaltung 115 selbst eine notwendige Auslösung vornimmt aufgrund einer Änderung des Niveaus in 93. Die Steuerelektronik 7 gemäss Fig. 5 besitzt ferner einen pro- grammierbaren Speicher 99 für die Zuordnung der Signale bzw. Rodierungen und eine Eingabeeinrichtung 95 für zeitabhängige Steuerprogramme, z.B. für Heizungen. Mit 96 ist eine Tastatur zur Kodierungseingabe, Bedienung der Zentrale 7, Programmein- gabe, auslösung der Anzeigen usw. bezeichnet. Line Programm- speicherbank 97, insbesondere über 88 mit einem EDV-System verbunden und eine Abfrageschaltung für die Letztkodierung sind in 107 ebenfalls enthalten. Der Summenstromwandler bzw. Fehlerstromschutzschalter 14 in der Zentrale kann auch durch ein entsprechendes Störungssignal der Auslöseschaltung 115 bzw. der Störungsrückmeldeschaltung 23 ausgelöst werden, so daX ein Abschalten bei Kurzschluss und Überstrom in 83 bzw. 82 und bei Feblerstrom in 114 erfolgt. In den Fig. 1, 4 und 5 sind die Erdleitungen E schematisch eingezeichnet, die bevorzugterweise mit dem Erdungsanschluss (Fig. 1) direkt verbunden sind bzw. in der Kommunikationsleitung geführt sind bzw. die Potentialabtastungsschaltung 19 überbrücken bzw. an deren Stelle treten. Bevorzugt ist es, wenn die gegebenenfalls als Kommunikationsleitung herangezogene Erdleitung in einer ilachleitung 30 zwischen den stromführenden Leitern und dem(n) anderen signal übertragenden Steuerleiter(n) 1, 2 angeordnet ist. Es ist auch möglich, die Phasen T, O gegebenenfalls mit der Erdung und die beiden Kommunikationsleiter 1, 2 oder die phasen T, 0 und zwei Kommunikationsleiter und die Erdleitung jeweils in getrennten Kabeln, z.B. Flachleitern, zu führen. Erfindungsgemäss können auch mehr als zwei Rommunikations- leiter, z.B. drei oder vier, vorgesehen sein, die gegebenenfalls auch abgeschirmt sein können. Ls wird nochmals bemerkt, dass als die Stromentnahme- und -schaltstellen für die Signalweiterleitung verbindende Steuerleitungen auch die Stromleiter selbst herangezogen werden können; es ist denkbar, eine an alle Entnahme- und Schlt- stellen und die Zentraleinheit gefuhrte Phase und den Sull- leiter oder die Erdleitung dazu zu verwenden. Die in Fig. 1 gezeigte Schaltung bleibt prinzipiell dieselbe, nur sind die Kommunikationsleitungen 1, 2 entsprechend mit der Phase T bzw. dem ulleiter vereint. Z.B. anstelle der Leitung 1 tritt die Phase T'der Nulleiter oder die Erde und anstelle der Leitung 2 tritt entsprechend der bulleiter oder die Erdleitung. Die Anschlüsse der elektronischen Schaltungen bzw. die Schaltungen und Chips waren dahingehend abzuändern, dass sie in 220 V führende Leitungen übertragene Signale abtasten können bzw. diese Spannungen zum Signaltransport modulieren können. Die erfindungsgemässe Systemabsichexung bleibt auch in diesem Fall bestehen. Die Anschlüsse der Scheltelemente bzw. Module an die Kommunikationsleitungen sind sodann Anschlüsse an eine phase bzw. dem Null- oder Erdleiter. Es können somit Leiter verwendet werden, die zweipolig oder mit der horde dreipolig sind und bei denen die Anschlussgeometrie nicht unbedingt aufrechterhalten werden muss. Wenn runde, z.B. dreipolige (T, O, Erdung) Feuchtraumkabel anstelle der Flachleiter verwendet werden, so wird die Verlegung einfach, da Winkelstücke entfallen können. Der Anschluss an die Dosen und das Abzweigen ist jedoch aufwendiger als bei Flachleitungen. Zur Verbindung verschiedener Stromversorgungskreise mit verschiedenen Phasen sind Schalteinrichtungen vorgesehen, die eine entsprechende Signal übertragung von einer Phase, z.B. T, auf eine andere Phase, z.B. R, ermöglichen, die in einem anderen Stromkreis verwendet wird. Die Nulleiter könnten direkt verbunden werden. Die Verwendbarkeit dieses Systems ist jedoch gegenüber einem System mit galvanisch getrennten, stabilierten Kommunikationsleitungen etwas eingeschränkt bzw. erfordert mehr schaltungstechnischen Aufwand. Bevorzugt ist es, wenn in dem Flachleiter drei oder eine Phase(n), der Nulleiter, ein Erdleiter und zwei Kommunikationsleiter geführt werden und das ganze System, insbesondere die elektronischen Schaltungen und Absicherungen darauf abgestimmt sind. Bei der Verlegung einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemässen Anordnung wird folgendermassen vorgegangen: Eine anschlussfertige Standardzentrale 207 (Fig. 6) ist mit einer Absicherung von 25 A mittels Leitungsschutzschalter 208 in Verbindung mit einer Fi-Fehlerstromschutzabschaltung 210 versehen. Die Leitungsschutzschalter 208 sind mit dem Fehlerstromauslöseteil 208' verklinkt bzw. gekoppelt, so dass kein eigentlicher Leitungsschutzschalter mit Trennkontakten, sondern nur der Auslöseteil erforderlich ist, mit dem einerseits bei von ihm festgestellten Fehlerstrom die Leitungsschutzschalter ausgelöst werden, und der auch dann auslöst, wenn ihm ein Signal von der Auslöseschaltung 213 aufgrund einer Störungsrückmeldung (entsprechend 115 in Fig. 5) zugeführt wird. Ein Anzeigefeld 211, eine Rückmeldeempfangsschaltung 212, eine Störungsanzeigeschaltung 214, eine Energieversorgung 215 für die Elektronik und gegebenenfalls ein Speicher 216 für die letzte oder höchste Kodierung bilden die Elektronikzenträle 209. In der Zentrale 207 sind ferner Schutzerdeanschlüsse 205, 206 > Schraubanschlüsse m für die Anspeisung und ein Leitungsschutzschalter 217 für die Stromzufuhr für die Elektronik vorhanden. Mit n ist das für Unterputz, Aufputz oder Feuchtrauminstallation geeignete Gehäuse der Zentrale 207 bezeichnet. Vom Elektronikbauteil 209 geht z.B. steckbar eine Flachleitung 301 (3 x 220/380 V, mit z.B. 6 oder 4 mm2) inkl. zumindest einer Steuerleitung (je 1,5 mm2) (Fig. 7a) ab und wird wie in Fig. 9 dargestellt bis zum E-Herd oder auch bis zur letzten (entferntesten) Raumanspeisung geführt. Von dieser Flachleitung gehen mit steck- oder klemmbarer Anspeisungs- bzw. T-Stücken eine 1-phasige Flachleitung 302 (Fig. 7b) inkl. Kommunikationsleitung (2,5 mm2 bzw. 1,5 mm2) ab. Sowohl an die 3-phasigen als auch l-phasigen Flachleitungen sind Ausgänge für Verbraucher wie auch Dosen (zur Aufnahme von Schaltern, Steckdosen usw.) ansteckbar. Nulleiter und Erdleitung sind mitgeführt. In den hier asymmetrisch ausgeführten Flachleitungen 301 und den Flachleitungen 302 und 303 sind in Abständen von z.B. 10 cm Durchgänge 327 von 5 mm regelmässig angeordnet, so dass das ganze Leitungssystem schnell und rationell mit einem Bolzensetzgerät befestigt werden kann. Eine V-förmige oder rechteckige Nut zwischen den Strom- und Kommunikationsleitern ist zweckmässig insbesondere zur Anbringung von Befestigungsklammern bzw. Führung des Setzgerätes. Die in Fig. 8 beschriebenen Dosen 27 im Modul system werden mit Gipspflaster oder auch mit PU-Schaum putzeben befestigt. Die z.B. für ein, drei, fünf Modul-) vorgesehene Wanddose 27 weist entsprechend. viele abschraubbare Wegwerfdeckel 321, die mit Schrauben 322 befestigt sind, welche Schrauben auch zur Befestigung eines Moduls dienen, auf. Die im Dosenboden teilweise eingegossenen Leiter 223, die blanke Abnahmekontakte für die Module besitzen, weisen Steckvorrichtungen 324 bzw. Presshülsen auf, in die die abisolierten Flachleiter 301 oder 302 einsteckbar und befestigbar sind. Anstelle der Steckverbindungen können auch schraubbare Blockklemmen treten. Mit 325 sind Oberschubhülsen bzw. Einführungen für die Flachleiter bezeichnet. Beleuchtungsauslässe werden installiert, indem man die vorgesehenen Ausgänge des Schaltmoduls 312 (Fig. 9) z.B. ein 3-poliges YM-Kabel oder auch einen Flachleiter ansteckt und an den genauen Ort des Lichtauslasses führt. Nach Durchführung dieserAteitist das Installationsverfahren beendet - entsprechend im Ergebnis dem bisherigen Arbeitsverlauf: Stemmen, Verlegen der Schleuche und Dosen, Einziehen, Verbindungen herstellen und Verteilerbau. Beim erfindungsgemässen System ist es bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht notwendig gewesen zu bestimmten, welche Stromausgänge von welchen Schaltstellen bzw, von welchem Ort aus betätigt werden müssen, sondern es war nur notwendig, sich auf die örtlichen Ausgangszonen festzulegen. Nach Beendigung aller anderer Arbeiten bauseits wie Verputzen, Tapezieren usw. wird im neuen System die Endmontage vorgenommen: Der Deckel vfrd von den Dosen 27 abgenommen. nach Abschrauben eines oder mehrerer der Wegwerfdeckel sind ein oder mehrere Plätze der Dose 27 für Module freigelegt. Ein Modul kann z.B. eine Schukosteckdose, ein Rsumthermostat, ein einfacher oder mehrfacher (4-fach) (Sensor)taster, ein lichtabhängiger Regler usw. sein. Genauso kann ein Modul einen Abgang für einen Heizungsstellmotor oder ähnliches darstellen. Durch entsprechende Kodierung ist es nun möglich, des betreffende Schcltorgan mit dem betreffenden Ausgang in tbereinstimmung zu bringen, bzw. eine gegenseitige Zuordnung zu erreichen, wobei es gleichgültig ist, ob der Geber und Empfängerteil im selben Energieversorgungssystem, im selben Stockwerk, usw. angeordnet ist, de die Kommunikationsleitung an alle zu dem System gehörenden Schalter und Stromentnahmestellen geführt ist und somit die Signale überallhin ubertragen werden können. Das erfindunxsgemässe System ist nicht in seiner Ausdehnung begrenzt, sondern vorteilhafterweise nur in seiner Leistung, z.B. mit 15 k%. Es wird sinnvoll sein, in jeder Gebäudeebene zumindest ein tnergieversorgungssystem vorzusehen. Bei gröBe- ren Anlgen ist es daher ohne weiteres möglich, dass ein Schaltorgcn im 4. Stock eine Abnahme im Weller ohne Verbin dungsleitung sondern über die allen SchcltorgCnen und geschalteten Organen gemeinsame Kommunikationsleitung schaltet oder steuert. Im gleichen Sinn können Treppenhausbeleuchtungen und deren Schaltorgane ohne verbindende Installation betestigt werden. Ein weiterer Vorteil besteht, dass über die stetig mitgeführten Kommunikationsleitungen jederzeit eine Sprechanlage oder eine hauseigene Ruf- und Kommunikationsanlage installiert werden kann, ohne zusatzliche Verrohrung und Leitung. Diese Geräte können ebenfalls als Modul in eine Dose eingebracht werden. Gemäss Fig. 9 sind zwei parallel arbeitende-Standerdzentralen 207, je 3 x 220/380 V, 15 kW (z.B. für zwei Stockwerke) vorgesehen, die von einem Anschluss Wh versorgt werden, von denen jeweils Flachleitungen 301 als Ringleitung, insbesondere zu leistungsstarken Verbrauchern geführt sind und 3 x 220/380 V (R, S, T, N), eine Erdleitung (SL) und Steuerleitungen 1, 2 enthalten. Von dieser Flachleitung ist ungesichert als Stichleitung mit geringerem Leitungsquerschnitt die Flachleitung 302 1 x 220 V (R, N) samt Erdleitung SL und Steuerleitungen 1, 2 abgezweigt. Mit 303 sind nur Steuerleitungen enthaltende Flachleiter bezeichnet. Mit 304 ist eine Kommunikationaver- bindung mit Steuerleitungen 1, 2 zur tbermittlung von Signalen bzw. codierungen zwischen verschiedenen Ebenen bzw. Stockwerken (z.B. durch übergeordnete Rodes) bezeichnet. 305, 306 sind die Anschlüsse der Schutz- bzw. Erdleiter in den Zentralen 207. Mit 307 sind 2h,0 Leitungsschutzschalter für die Elektronik, mit 308 der IS-Fi-Block (3 x 25 A,L + 250 mA) bezeichnet. 310 stellt einen AuslaB (3 x 220/380 V, 3 kW) dar, der geschaltet und kodiert ist. 311 stellt eine Schukosteckdose oder einen Fixanschluss (1 x 220 V, 10 .A) dar, die (der) schaltbar ist bei Feststellung eines Strombedarfs (Eigenko- dierung) oder durch eintreffende Steuersignale (Fremdkodierung). 312 ist ein auslass für eine Beleuchtung (1 x 220 V, 5, 10 A), geschaltet und kodiert, 313 ein Auslass für 1 x 220 V, 16 A, nicht geschaltet, jedoch voll überwacht, mit einer Steckvorrichtung mit einem YM-kabel (z.B. Geschirrspüler), 314 ein Auslass für 3 x 220/380 V, 16 A, nicht geschaltet, jedoch voll überwacht, mit Steckvorrichtung (z.B. einem Herd). Ferner sind kodierte Geber 315 (z.B. Sensortaster), kodierte Geber 316 (Sensortaster), als Einschubmodule, ein schaltbarer kodierter Ausgang 317, z.B. für einen Stellmotor über ein Regelglied, (Dreiwegventil Heizung), ein Ausgang 318 für eine Sprechanlage in Form eines Einschubmoduls + Hörer, ein kodierter Raumthermostat 319 (Geber), als Einschubmodul und ein Ausgang 320 der Sprechanlage, der direkt an die Steuerleitungen bzw. Anspeisung des setzgerätes angeschlossen ist, vorgesehen. Es sind in Fig. 9 somit zwei Stromversorgungskreise mit Steuerzentralen 207 dargestellt. Alle Einschubmodule sind über die Steuerleitungen 1, 2 miteinander bzw. den Zentralen verbunden. Zu den Stromsteuerstellen sind auch die Stromleiter geführt. Ohne weiteres kann auch ein im wesentlichen ident aufgebautes 1-phasiges Energieversorgungssystem mit vereinfachter Zentrale mit einer Leistung von z.B. 4,4 kW als alternative oder zu setzliche Möglichkeit installiert werden mit entsprechend geringeren Ansprechschwellen aller hbsicherungen und Überwa- chungsschaltungen. Reine Stromschaltstelle 10 bzw. ein Signalgeber 315, 316, z.B Sensortaster bzw. Schalter besteht im wesentlichen aus drei Bauteilen: einem Sensor- bzw. Tasterteil, einem Geberteil und einem Kodierteil. Die Abgabe eines Schaltsignals wird vom Taster-oder Sensorteil bei Betätigung ausgelöst und mittels des Gebers bzw. der Sendeschaltung wird das im Rodierteil enthaltene, gegebenenfalls frei kodierte Signal als elektroniches Signal auf die Kommunikationsleitungen aufgebracht. Bei der Verlegung des Systems werden alle Stromausgänge vorteilhafterweise bereits mit kodierten irintplättchen oder Rodier- leisten versehen. Um nun z.B. einen Schalter mit einem Lichtauslass in Korrespondenz zu trinken, muss nur die Kodierleiste im Schalter, d.h. im Geber entsprechend übereinstimmend kodiert werden. Die entsprechenden Kodierungen kann man bereits im Installationsplan festlegen oder aber die vorkodierten Ausgänge können mittels eines in die Kommunikationsleitung ein steckbare Gerätes leicht aufgefunden werden und der Geber entsprechend kodiert werden. Für Geräte höherer Leistung bzw. bei Steckdosen, die nicht schaltbar sind, ist in der Steckdose 313, 314 gegebenenfalls kein Relais bzw. Schaltelement angeordnet, und somit auch kein irintplättchen für Kodierungen und die Überwachungsschal- tungen erfüllen lediglich eine Überwachungsfunktion (Überund Behlerstrom) und melden Fehler an die Zentrale zurück. Hiebei ist es sinnvoll, den Ausgang, z.B. für E-Herd, Waschmaschine, Geschirrspüler, steckbar vorzusehen, um bei festgestellten Störungen den Gerätestecker abziehen zu können. In der Iraxis ist es ferner sinnvoll, eine Anzahl von Steckdosen normaler Leistung ohne Relais bzw. ungeschaltet und lediglich überwacht vorzusehen, aus denen bei Elektronikausfall - wie später besprochen - Strom entnehmbar ist, auch wenn die zentrale Absicherung bei Elektronikausfall vorerst ausgelöst wurde. Lin üblicher Verbraucheranschluss bzw. Ausgang 9 bzw. 312 z.B. für schaltbare Beleuchtungen besteht aus einer hnschluPdose, an der mittels Klemmen ein YM-Kabel eingeführt werden k0nn. In der Dose befindet sich steckbar ein Schaltrelais (1-pol., 10 h Schaltleistung), ein Empfängerteil und eine Kodierleiste. Die Funktionen des Empfängerteils beinhalten: Summenstromüberwachung, Überstromüberwachung, Nullpunktschaltung, Störungsrückmeldung sowie eine Steuereinheit für das Relais. In Fig. 10 ist mit a ein Schaltrelais 15 (1-pol., 10 A, Grösse ca. 28 x 11 x 25 mm (L-B-H)) bezeichnet, das von der Elektronik bzw. der Steuerschaltung 14 gesteuert ist. Mit b ist ein Empefen- ger-Chip mit dem Aufbau gemäss kig. 16 bezeichnet.Der Empfänger- chip b schaltet bei Erhalt eines entsprechenden Signales in der Kodierungsschaltung 136 (Fremdkodierung) oder Feststellung des Strombedarfes (Eigenkodierung) das Relais 15 über die Steuereinheit 14 unter Kontrolle der Nulpunktschaltung 21 ein, wobei Lberstromüberwachung 16 und Di-íerenzstromüberwachung 17 den Stromfluss kontrollieren und Störungen bzv: :. Fehler über die Zustandsrückmeldung 23 an die Zentrale 7 bzw. 207 gemeldet werden. E:it c ist in Fig. 10 ein Printplättchen für die Kodierung oder eine gegebenenfalls austauschbare Kodierleiste bzw. -einrichtung bezeichnet, mit d die Eigenkodierung, z.B. für Schukosteckdosen, die abfühlt, ob am eingesteckten Verbraucher Strom benötigt wird, mit e sind Sensortaster bezeichnet, die die Signalabgabe des jeweiligen Sch lters einleiten und mit f ein Geberchip, der Einschaltsignale an die Stromentnahmestellen sendet. Wie beim Geber 315, 316 angeordnet, ist die Erdleitung gegebenenfalls auch als Steuerleitung (Elektronikerdung) einbezogen. enn das elektronische Niveau der Steuereinheit gestört wird bzw. die Störungs- bzw. Fehlerauswertungsschaltung (Fig. 13) eine Störung feststellt - infolge eines Eigenversagens der Schaltung oder eines Ansprechens einer der tberwachungsschaltungen - so wird das Stromschaltelement abgeschaltet bzw. die Relaisspule nicht mehr mit- Spannung beaufschlagt und der Verbraucher vom Netz getrennt. In diesem Fall gibt die Rückmeldebzw. Sende schaltung, die in die Empfangsschaltung integriert sein kann bzw.die gemeinsame Bauteile besitzen können, eine Störungsrückmeldung an die Zentrale, auf deren Leuchtanzeige als Störungsmeldung der Ort der Störung angezeigt wird. Im Falle eines mechanischen Versagens des Schaltrelais (Festschmelzen der Kontakte) wird das Störungssignal zur Zentrale um einige Halbwellen länger (oder mehr) bestehen oder nochmals gesendet. Dieser Fall wird in der Zentrale oder in der Steuerschaltung einer von einem Zeitzahler bzw. Signalzeitüberwachung od.dgl. de- tektiert und sodann in der Zentrale eine Auslöseschaltung in Tatigkeit gesetzt, die den LS-Fi-Block bzw. das ganze System oder die auch nur den LS der entsprechenden Phase energiemässig abschaltet, jedoch nicht den Elektronikteil abschaltet, so dass über diesen wieder der Ort und gegebenenfElls der Grund der kompletten Abschaltung sofort ersichtlich ist. Die Absicherung der unordnung gegen t;ber- und Fehlerstrom sowie gegen Kurzschlüsse usw. besteht in: a) der elektronischen tlberwachung bei jedem Aus bzw. Abgang mit z.B. 5, 10, 16 A und dem LS-Block in der Zentrale mit z.B. 25 A, Charakteristik L, K-Faktor 2,5 sowie der Schnell auslösung in der Zentrale bei einer Fehlfunktion der elek tronischen bberwachung (der Verbraucher) in der Anschlussdose (länger andauernde Störung). b) Schutzmassnahmen, mit denen eine dreifache Sicherheit er reicht wird durch: 1) elektronische Überwachung des Verbrauchers mittels Summen strommessung bzw. -abtastung, z.. 30 (70) mA, bei jedem Ausgang; 2) durch den in der Zentrale eingebauten LS-Fi-Schalterblock mit z.B. JN = 100 mA und 3) den gegebenenfalls mitgeführten Schutzleiter; wobei auch hier beim Versagen der elektronischen Summenstromüberwa chung die Schnellauslösung in der Zentrale betätigt wird. Das neue System mit 15 kW ist im irinziE der Schutzmassnahme "Fehlerstrom-Schutzschaltung" zuzuordnen, der Querschnitt des Schutzleiters kann daher 1,5 =t betragen. Ein Kurzschluss oder satter Erdschluss führt zu einer Abschaltung des gesamten Systems durch der bzw. die Leitungsschutzschalter und/oder den Pi-Schalter und gegebeneniclls auch zu einer zeitlich verzögerten Öffnung des Schaltelementes 15. Der Ort der Störung wird in der Zentrale elektronisch angezeigt. Das Schaltelement 15, z.B. Relais, ist durch geeignete Massnahmen, z.B. die Nullpunktschaltung, kurzschlussfest ausgelegt Stromentnahmestellen bzw. Äusg±nge mit jmax = 5 oder 10 A und eingebautem Schaltelement, z.B. Relais haben zusätzlich eine Überwachungsschaltung für @JN@30 mA. Ein Überschreiten eines oder beider dieser Grenzwerte führt zur Abschaltung des Relais (über die Strom-Nullpunktschaltung) sowie beim Versagen des Relais zur Gesamtabschaltung des Systems durch den bzw. die LSund/oder Fi-Schalter in der Zentrale (Störanzeige) oder zur phasenweisen Abschaltung durch den der gestörten Phase zugeordneten LS-Schalter, wenn auf diesen die Störungsrückmeldung einwirken gelassen wird. Ein- und dreiphasige Ausgänge ohne eincebeute Relais werden mit einem Überwachungsorgan z.B. @JN = 70 mA) überwacht. Ein tber- schreiten dieses Grenzwertes führt zur Abschaltung der gestörten oder aller Phasen durch oen bzw. die IS-Schalter und/oder Fi-Schalter und Störungsrückmeldung ir. der Zentrale. Die vom UVE vorgeschriebenen Zuleitungsauerschnitte begün- stigen die vorgesehene Leistung von etwa 15 kl. Der vorgeschriebene Querschnitt der Zählerschleife bei 3 x 220/380 V mit 6 mm2 Cu entspricht den derzeitigen Norm Bestimmungen der hbsicherung mit 25 h. Es wird wie erwähnt beim 15 System ab Zentrale eine Verteilungsleitung 3 x 220/380 V, 4 (6 ) mm2 Cu verlegt. Von dieser (Ring-)Leitung gehen ungesichert und direkt einphasige Stichleitungen oder auch einphasige Anschlüsse mit einem querschnitt 2,5 mmê Cu (2 x 2,5) zb. Formstücke erlauben die Abzweigung bzw. den Anschluss: 1 x 220 V (R-O, S-O, T-0) nach freier Wahl, so das man dadurch eine Pseudo-Stromkreisaufteilung auf drei Kreise erhalten kann, insbesondere dann, wenn man die Phasen einzeln in der Zentrale mit leitungsschutzschaltern sichert. Der Leitungsquerschnitt 2,5 mm2 wird nun zu jedem Ausgang geführt, wie: Steckdose, Lichtauslass, E schmaschine, Geschirrspüler usw. Die angegebenen Querschnitte werden in einem Flachleiter mit zur Leitungsgeometrie passenden F orm-r%bzweigstücken verlegt, wobei die kontinuierliche Mitführung eines Schutzleiters 1,5 mmê Cu und von zwei Kommunikationsleitungen (1,5 mm2) vorgesehen ist. Es ergeben sich daher zwei Flachleitungstypen: Leitung 3 x 220/380 V 4 x 4 + 3 x 1,5 mmê Cu Leitung 1 x 220 V 2 x 2,5 + 3 x 1,5 mm2 Cu Wenn Bedenken in Hinblick auf eine zu grosse Strombelastung der Stichleitungen aufgrund ihres Querschnittes bestehen, ist es ohne weiteres auch möglich, in den abzweigenden Stichleitungen dieselben Leiterquerschnitte wie in der Ring- bzw. Sammelleitung vorzusehen. zelle Steckdosen und Lichtauslasse, hz, alle ausgänge haben eine spezifische Überstromüberwachung mit 5 oder 10 A im huPen- leiter. Eine Überschreitung dieser Grenzwerte wird durch die Ab schaltung eines in die ausgänge eingebauten Relais verhindert, sofern es sich nicht um plötzlich auftretende Kurz- bzw. Erdschlüsse handelt. Das Schaltrelais hat die Aufgabe, bei tiberschreitung von Jmax bzw. @J (z.B. bei einem Schluss zwischen Phase und Erde) die Abschaltung des gestörten Ausganges zu übernehmen. Um die Schaltkontakte des Relais zu schonen, bzw. auch um ein Versagen des Relais in die Verlegung einzubeziehen, wurden folgende massnahmen getroffen; Das Relais schaltet nur bei Strom- oder Spannungsnulldurchgang Aus oder Ein (Nullpunktschaltung). Diese Nullpunktschaltung schaltet von etwaigen Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung im System unabhrngig, insbesondere wenn es den Spannungs- oder Stromnulldurchgang mit den Ferriten bzw. Spulen der bberwachungsschaltungen ableitet. Die Abschaltzeit des Relais ist mit einer Verzögerungsschaltung ferner so eingestellt bzw. verzögert, dass im Falle eines Surz- schlusses der nachgeordnete Leitungsschutzschalter oder Fi Schalter in der Zentrale, gegebenenfalls in der entsprechenden Phase, früher als das Relais die Abschaltfunktion (aufgrund seiner Eigenauslösecharakteristik) übernimmt, so dass der auftretende Kurzschlussstrom JK nie vom Relais geschaltet wird. In der Zentrale sind drei Leitungsschutzschalter 25 A, 1-polig, R-Faktor 2,5, eingebaut, welche bei JKs62 A bereits ansprechen. Hier sei erwähnt, dass ein Leitungsschutzschalter 12 A, Charakteristik L, K-Faktor 3,5-5, ebenfalls bei JK@60 h abschaltet und für alle Steckdosen und Lichtauslässe derzeit normgemäss zugelassen ist. Fig. 11 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer einfachen Ausfüh- rungsform des Elektronikteiles einer Zentrale. Die Zentrale 7 enthält ein hetzgerät 87, welches die Spannung für die einzelnen Schaltungen der.einzelnen Module über die Kommunikationsleitungen liefert (1, +15 V; ca. 3 h, je nach Ausbauphase des Systems). Im vorliegenden tall wird der Erdleiter als Erdung der elektronischen Schaltungen verwendet. ber die Empfangseinheit 115 gelangt das von einer Sendeschaltung eines Moduls abgegebene serielle Datensignal (Schaltsignal oder Störungsrückmeldesignal) in einen Seriell-iarallel-Umsetzer 116 und von dort in einen Zwischenspeicher 117 u.zw. nur dann, wenn eine husgabesperre 118 einen Taktgeber 125 freigibt, d.h. wenn das Datensignal zur Anzeige gebracht werden soll. Falls der Anzeigespeicher 119 leer ist (bzw. z.B. durch Betätigung der Taste 120 der Quittiereinrichtung 121 quittiert bzw. eine vorausgegangene Störunsrückmeldung gelöscht wurde) kann der Inhalt des Zwischenspeichers 117 in den Anzeigespeicher 119 geschrieben und damit auf der Anzeige 122 angezeigt werden. In der Zentrale werden üblicherweise nur Datensignale, die von den Stromentnahmesteilen abgegeben werden und eine Störungsmeldung darstellen, empfangen bzw. zur Anzeige gebracht. Hiezu kann das Datensignal, das als Störunsrückmeldesignal auf die R-M-Leitung (1, 2) aufgegeben wird, eine entsprechende Kodierung enthalten, die von einem Adresskodierspeicher 123 in der Sende- bzw. Empfangs schal- tung der Stromentnahme stellen dem Störungsrückmeldesignal aufgeprägt und in einer Erkennungsschaltung 115' der Empfangsein- heit 115 der Zentrale verglichen bzw. detektiert wird, um diese Rückmeldesignale von den von den Schaltstellen ausesandten SchEltsignalen zu unterscheiden. Auch in der Ausgabesperre 118 könnte eine entsprechende Signalüberprüfung stattfinden, so dass nur Störungsrückmeldesignale an den Zwischenspeicher 117 gelangen, der gegebenenfalls Platz für eine Anzahl von hintereinander eintreffenden Störungsrückmeldungen besitzt. Der AdreBkode- speicher 123 versieht die die Adresse bzw. den Ort der Stromentnahmestelle enthaltenden Eückmeldesignale gegebenenfalls ferner mit einem die Art der Störung anzeigenden Kode, so dass auf der Anzeigevorrichtung in der Systemzentrale Ort und/oder Art der Störung feststellbar ist. Die Signale enthalten gegebenenfalls noch einen Kode bzw. Signalteil, der das Stromsystem bzw. die Shc se charakterisiert, dem bzw. der diese Signale angehören. Schliesslich enthalt die Zentrale noch die Absicherung 150' mit den Schutzschaltern und dem Fi-Schalter, wobei zumindest einer der Schutzschalter und/oder der Fi-Schalter von einer Auslöseschaltung 150, z.B. einer mechanischen oder elektronischen Einrichtung, einer die Prüftastenkontakte des Fi-Schalters kurz schliessenden Einrichtung, einer Fehlerstrom im Fi-Schalter simulierenden Einrichtung, auslösbar ist bzw. sind. Die Auslöseschaltung 150 erhält über die Kommunikationsleitung 2 die hb- schaltbefehle in Form von StörunCsrückmeldesignalen oder wird durch dieselben Störunzsruckmeldungen aktiviert, die angezeigt werden. Fig. 12 zeigt eine Geber- bzw. Sendeschaltung in einem Sendemodul bzw. Schalter, der zugehörig kodierte Stromentnahmestellen schalten kann. Beim Betätigen des Befehlsgebers 12 (Sensortaste, Liederspan- nungsschalter 12' od.dgl.) wird über die Empfangssperre 124 oder den Befehlsgeber selbst der Taktgeber 125 aktiviert. Dies kann nur dann geschehen, wenn die Empfangssperre 124 freigibt, d.h. wenn gerade keine andere Sendeschaltung der Module ein Daten- bzw.gegebenenfalls Rückmeldesignal auf die RM-Leitung schickt bzw. die Empfangs sperre 124 nicht den Signalbeginn eines eintreffenden bzw. in der Kommunikationsleitung gerade übertragenen Datensignals festgestellt hat. Der Taktgeber 125 wirkt nun so auf einenlarallel-Seriell-bmsetzer 127 ein, dass dieser die im Adresskodesreicher 128 (Speicher, Schieberegister) insbesondere parallel gespeicherten Daten seriell an die Ausgabeeinheit 126 (z.B. Treiber) weitergibt, die das Datensignel auf die Kommunikationsleitungen schickt. Der Adresskodierspeicher 128 weist gegebenenfalls einen Kodierer 129 auf, z.B. eine Kodierleiste mit Steckern, um die im Signal enthaltene Adresse und/oder Systemkennung abändern zu können. Fig. 13 zeigt die Empfangsschaltung in einer Stromentnahmestelle mit den Überwachungsschaltungen. Die Stromentnahmestelle ist mit einem Relais 15 schaltbar. Störun-srUckmeld esignale können auf die Kommunikationsleitung 2 aufgegeben werden. leber die Empfangseinheit bzw. -schaltung 13 gelangt das von einer Schaltstelle bzw. einem Sendemodul (Schalter-) abgegebene serielle Datensignal in einen Kodevergleicher 134. Dies kann nur dann geschehen, wenn die Empfangssperre 130 freigibt, d.h. wenn gerade kein anderes Sende- oder Empfangsmodul ein Datensignal auf die RM-Leitung schickt. Die Empfangssperre 130 sperrt gegebenenfalls auch, wenn Rückmeldesignele anderer Ernpfangsmodule übertragen werden. Der hodevergleicher 134 vergleicht das empfangene I)ctensignal mit dem im Adresskodespeicher 123 kodierten Bitmuster, das mit Hilfe des Taktgebers 131 aus dem Adresskodespeicher 123 ausgelesen wird, und gibt bei tbereinstimmung der Signale ein Signal an einen Empfangsspeicher 135 weiter. Dieses Signal schaltet den Empfangsspeicher 135 um. Damit wird eine Überwachungsverzögerung 141 aktiviert und schaltet die Fehlerauswertung 23 während des folgenden Einschaltvorganges kurzzeitig ab oder verzögert bzw. unterdrückt deren Ansprechen, so dass sie auf Einschaltstromstösse nicht anspricht. Eine Verzögerung des Ansprechens der Fehlerausv.ertung 23 kann z.B. auch vorgesehen sein, wenn bei eingeschaltetem Relais weitere angeschlossene Verbraucher extern eingeschaltet werden, indem eine Reaktion auf abrupte Stromstösse kurzzeitig unterdrückt wird; der Zeitpunkt dieses Einschaltens kann in einer Tastschaltung (Differenzierglied) erkannt werden. Ab dem Zeitpunkt des Einschaltsignals bzw. des tats-chlichen Einschaltens oes stromunterbrechenden Elementes gibt ein Zeitverzöge rungsglied die Fehlerauswertung erst nach Verlauf einer bestimmten Zeitspanne, z.B. 0,5 s, wieder frei, um Stromstösse unberücksichtigt zu lassen. Damit wird ein unbegründetes Abschalten des Relais verhindert. Die Fehlerauswertung 23 gibt das Einschaltsignal an den Schaltspeicher 139, welcher die Nullpunktschaltung 21 aktiviert. Beim Nulldurchgang der Spannung oder des Stromes im Leiter L1 (R, S oder T) (im vorliegenden Fall wird der Spannungsnulldurchgang von der über einen Widerstand 148 den Leiter abfühlenden Null punkterfassung 138 der Nullpunktschaltung 21 gemeldet und im Spannungsnulldurchgang geschaltet) tritt Ein-Ausschaltverzögerung 211 in Aktion und schaltet die Relaisschaltstufe 14 so ein, dass die Kontakte des Relais 15 unter Berücksichtigung der Schaltzeit des Relais bei Vollast im Spannungsnulldurchgang kontaktieren. Diese einstellbare Verzögerungszeit wird gegeben nenialls zusammen mit der Einschaltstromstösse berücksichtirenden Zeitspanne abgewartet, bevor die Fehlerauswertung 23 wieder aktiviert wird. In die Fehlerauswertung 23 werden die Signale von zumindest einer der folgenden Überwachungsfunktionen bzw. -schaltungen eingespeist: Eine Stromschaltelementkontrollschaltung 140 erkannt, ob z.B. das Relais 15 überhaupt eingesteckt ist, das Relais schaltet oder nicht schaltet, der Ausgang offen oder belastet ist, die Schaltkontakte des Relais kleben oder gebügelt sind und gibt bei einer Fehlfunktion ein Signal an die Fehlerauswertung 23. Die Fehlerstromerfassung 17 erfasst den Fehlerstrom mit einem Stromwandler 143, z.B. eine Spule, durch die bzw. huber die die laststromführenden Leiter (R, 5, T, 0) oder (R, O) (S, 0) oder (, O) geführt werden. Tritt nun ein Fehlerstrom ruf, so ändert sich der magnetische Fluss im Wandler 143 und es tritt an der oesundrseite des Wandlers 14, ein Signal bzw. eine Spannung auf, das bzw. die gegebenenfalls mit einem Operationsverstärker verstärkt wird. Beim Überschreiten einer einstellbaren Schwelle, die dem maximal zulässigen Fehlerstrom entspricht, wird ein Signal an die Fehlerauswertung 23 gegeben. Die überstromerfassung 16 fühlt den Laststrom mit zumindest einem Stromwandler 144, z.B einer Spule, ab, durch den bzw. die jeweils einer der laststro-führenden Leiter (R oder S oder T oder 0) geführt wird. Die an der Sekundärseite des Wandlers 144 auftretende Spannung ist dem Laststrom proportional und wird gegebenenfalls mit einem Operationverstärker verstärkt. Beim Überschreiten einer einstellbaren Schwelle (die dem maximal zulässigen Laststrom im Leiter entspricht) wird an die Fehlerauswertung 23 ein Signal abgegeben. bei der Fehlerspannungskontrolle 19 wird das elektrisch leitende gehäuse der Last 149 bzw. des Verbrauchers über einen Widerstand 145 hochohmig an den PE- bzw. Erdleiter gelegt. Tritt infolge eines Fehlers im Verbraucher ein Schluss des Leiters L1 gegenüber Erde auf, bzw. wird das Potential der Erdung des Ver brauchers auf ein für den Menschen gefahrliches Potential angehoDen, so wird dies abgetastet und ein Signal en die Fehler- auswertung 23 weitergegeben. Wird die Fehlerauswertung 23 durch ein Sinal einer oder mehrerer der oben erwahnten Überwachungsschaltungen nGch dem Einschalten des Elementes 15 bzw. einem festgestellten Stromanstieg durch einen extern zugeschalteten Verbraucher, gegebenenfalls nach einer vorgesehenen Überwachungsverzögerungszeit, angesteuert, so gibt sie den Befehl bzw ein Signal an den Schaltspeicher 139 weiter, der einen Abschaltbefehl an die Nullpunktschaltung 21 übermittelt. Wit dem folgenden Nulldurchgang der Spannung oder in Abhängigkeit vom unmittelbar vorhergehenden Nulldurchgang (wenn die Schaltzeit des Relais die Erreichung des nechsten Null- durchganges zulässt) wird von der Ein-Ausschaltverzögerung 21' die Relaisausgangsstufe 14 so angesteuert, da f. sich die Kontakte des Relais 15 im Spannungs(strom)nulldurchgang trennen. Der Schsltspeicher 139 aktiviert aber neben der Nullpunktschal- tung 21 auch die Empfangssperre 13t), welche den Taktgeber 131 loslaufen last. Dieser steuert mit seinem Takt den gegebenenfalls vorhandenen Parallel-Seriell-Umsetzer 133 an, der die gegebenenfalls parallel gespeicherten Daten (Adresskode) aus dem Adress- kodespeicher 123 (der gegebenenfalls vom Schaltspeicher 139 angesteuert wird, um die den Adresskode enthaltenden Signale auch mit einem der Störung entspiecbenden Kode zu versehen) ausliest, sie in eine serielle Dateninformation umwandelt und an die Aus gabeeinheit 132 weitergibt, die das Datensignal auf die RM-Lei- tung schickt, über die es zur Storungsrückmeldeanzeige in der Zentrale gelangt und gegebenenfalls eine Auslösung der Auslöseschaltung 150 bewirkt, insbesondere dann, wenn es sich um ein Signal einen Fehlerauswertung 23 einer Stromentnahmestelle ohne stromschaltendes Element 15 handelt. Die Empfangssperre 130 desaktiviert während der Sendezeit die Empfangseinheit 13. Stellen die Überstromerfassung 16 bzw. Fehlerstromwerfassung 17 bei eingeschaltetem Relais 15 einen Überstrom bzw. Fehlerstrom fest, so erfolgt das Offnen c'.er Relaiskontakte, z.z. unter sin- fluss der Verzögerungsschaltung 141 oder der Ein-Ausschaltverzö gerung 21', verzögert, z.B. um zumindest eine Halbwelle, d.h. zumindest bis zum nächsten Strom- oder Spannungsnulldurchgng, um ein Öffnen der Relaiskontakte bei gefährlichen Stromspitzen zu verhindern. Tritt bei eingeschaltetem Relais ein Kurzschluss im Verbraucher auf, so bleiben die Relaiskontakte wie beschrieben vorerst Feschlossen und der (die) schnellen LS-Schalter für die jeweilige(n) phasen und/oder dei Fi-Schalter (insbesondere bei Erdschluss) schaltet das System aufgrund des von ihnen erkannten zu hohen Stromflusses raschest vollstandig ab, bevor die Relaiskontakte öffnen. erfolgt ein langsamer anstieg eines tber- oder Fehlerstromes, schaltet das Element 15 zeitverzögert ab. Beim Einschalten des Relais in einen kurzgeschlossenen Verbru- cher verhält es sich ebenso. Nach Schlieren der Relaiskontakte im Spanungsnulldurchgang baut sich der Kurzschlussstrom auf und wird von der schnellstens reagierenden zentralen Absicherung ausgeschaltet, ohne dass das Relais infolge der Ausschaltverzögerung der Ein-Ausschaltverzögerung 21' oder der Überwachungsverzögerungsschaltung 141 Schaden erleidet. In jedem Fall erfolgt eine Störungsmeldung in der Zentrale; mit einer die Blockierung der Verzögerung 141 hinsichtlich Rückmeldungen im Kurzschluss- fall aufhebenden Überbrückungsschaltung oder von der zwar überwachenden aber das Relais nicht bzw. nicht sofort schaltenden Fehlerauswertung 23 wird das Störungsmeldesignal der Überwachungsschaltungen an die Sendeeinrichtung der Stromentnahme stelle geführt. Bei Abgabe einer Störungsrückmeldung bei Fehler- oder tiberstrom, der langer anhält als die Verzierung 21' oder 141 Stromspitzen unberücksichtigt lässt, an die Zentrale schaltet vorerst des Element 15 ab. Bleibt jedoch die Fehlermeldung trotzdem bestehen oder wird noch einer kurzen Zeitspanne nochmals derselbe Fehler detektiert (festgeschmolzener Relaiskontakt usw.), so wird von der Fehlerauswertung 23 dieselbe oder eine veränderte Behlermel- dung nochmals an die Zentrale abgegeben und bewirkt in der E r kennungsachaltung der Zentrale durch ihr doppeltes eintreffen bzw. ihre Abanderung ein Abschaltsignal für die zentrale Absicherung. Die Relaiskontrollschaltung 140 meldet dem Schaltspeicher 139 auch die Stellung der Relaiskontakte, um bei eintreffenden Schaltsignalen das entsprechende aufeinanderfolgende Einbzw. Ausschalten des Relais 15 sicherzustellen bzw. gibt eine Fehlermeldung bei Reloisfehlfunktionen ab. Der Aufbau und die Funktionen der Schaltung in P zeigt 13 ent- sprechen in vereinfacher Form dem (den) der ig. 1. Die Steuerschaltung 14 der Fig. 1 enthält die Fehlerauswertung bzw. liiveau- schaltung 23 der Fig. 13 bzw. besitzt vergleichbare Funktion. Die Störungsrückmeldeschaltung 23 in Big. 1 ist mit der Ausgabeeinheit 132 und dem Adresskodespeicher 123 vergleichbar. Die Empfangsschaltung 13 der Fig. 1 umfasst auch einen Kodevergleicher wie er in rig. 13 dargestellt ist. Die zrundlegenden Funktionen der Empfangsschaltung gemäss Fig. 1 und 13 sind vergleichbar. Die Fehlerauswertung 23 kann bei Eintreffen eines Einschaltsignal für das Relais ausgeschaltet und unmittelbar nach Einschalten oes Relais Wieder eingeschaltet werden, um sofort Lberwachungs- meldungen empfangen bzw. weitergeben zu können und um durch vom Einschalten herruhrende Signale nicht gestört zu werden; das Ein- und Ausschalten der Fehlerauswertung 23 ist aber nicht zwingend erforderlich, sondern ein Abschalten des Relais bzw. eine Störungsrückmeldung bei Einschaltstromstössen kann auch auf andere eise elektronisch unterdrückt werden. Ist kein Relais 15 vorhanden bzw. handelt es sich um eine ungeschaltete Stromentnahmestelle, so können insbesondere die Schaltteile 138, 148, 21, 21', 14, 140 und gegebenenfalls 139 bzw. die Funkenunterdrückung 147 entfallen. Bemerkt wird, der durch die vorgesehene Signalübertragung und Absicherung der Einsatz von tlchleitungen erst in sinnvoller eise möglich wird. Der Sendeteil der Empfangsschaltung gemäss Fig. 13 ist im wesentlichen so aufgebaut wie die Senderschaltung einer Stromschalt- stelle. Der Kodierer 136 ermöglicht ein Umkodieren der Adresskodespei- cher 123, 128, um die Sende- bzw. Empfangsschaltung im Hinblick an andere Empfänger- bzw. Sendeschaltungen anpassen zu können, bzw. den Systemkode andern zu können. Die die speziellen Störungen anzeigenden codes werden vorteilhafterweise vereinheitlicht und immer beibehlten, obwohl auch sie abänderbar sind. Dazu knn der kodierer 136 in Form eines Seicherzubehörteiles, z.E. einer Steckleiste mit Kodiersteckern, ausgeführt sein. Es wird bemerkt, dass die in der Beschreibung und den Patentansprüchen anpeführten und in der Zeichnung dargestellten Merkmale in sinnvoller Weise beliebig kombinierbar sein sollen. werner wird bemerkt, der auch die ausbildung des Flachleiters, der Zentrale, der einzelnen Schaltungen, Steckdosen, Schalter, Dosen und Abzweigstücke auch für sich allein erfinderisch ist und für diese Ausbildung Schutz beansprucht wird. Fig. 14 zeigt beispielsweise einen in eine Dose 27 eingesetzten Steckdosenmodul mit einer Abdeckplatte 16ü, einen Steckeinsatz 161 mit Steckbuchsen 152 und 152', Kontaktstiften 151, 151" und einer Kontakthülse 153 (die allerdings auch ein Kontaktstift sein kann). Die Kontaktstifte 151, 151" sind in Steckbuchsen 150 einsteökbar, die von den Leitern 32 getragen sind; im vorliegenden Fall kontaktiert der Stift 151" den -Leiter und der Stift 151 den Erdleiter SL. Die Stifte 151' führen zur Elektronik 158, die auch mit dem Stift 151 kontaktiert ist. Die Hülse 153 nimmt einen Kon- tektstift 154 auf, der von einer Platine 167 getragen wird, auf der die Elektronik in ihrer Gesamtheit angeordnet und mit 158 bezeichnet ist. Die Platine 167 trägt ferner das von der Elektronik 167 geschaltete Element bzw. Relais 156, dessen einer Kontaktanschluss über den Kontaktstift 151"' über die Steckbuchse 150 mit dem Leiter, d.h. der stromführenden These, verbunden ist Der Kontaktauszug des Relais 156 ist über eine Leistung 171 an den Kontaktstift 154 (kann cuch eine hülse sein) geführt. Die hülse 153 ist mit der Steckbuchse 152, der Stift 151" mit der Steckbuchse 152' und der Stift 151 mit nicht dargestellten Erdungsanschlüssen des Steckeinsatzes 161 verbunden. Mit 143 ist die den R- und O-Ieiter umgebende Abtasteinrichtung für Fehlerstrom und mit 144 die den Leiter 171 (mit Phase R) um gebende Abtasteinrichtung für überstrom bezeichnet, die jeweils mit der Elektronik 158 verbunden sind. Beim Zusammenbau wird die Platine 167 in die Wanddose 27 eingesteckt und sodann der Stecker modul mit den Trägern 159 auf die ilatine 167 aufgerastet. Dieser schematische Aufbau einer Stromentnahmestelle mit schaltbarer phase und Überwachungseinrichtungen ist einfach und betriebssicher. Fig. 15 zeigt beispielsweise einen in eine Wanddose 27 eingesetzten Schaltermodul mit einer Abdeckplatte 163, in der ein Schalter, Taster 164 od.dgl. angeordnet ist, dessen Schaltimpulse an eine Geberelektronik 165 übertragen werden. Die Elektronik 165 und gegebenenfalls auch der Taster 164 erden von der Fla- tine 167 getragen, die gegen Ansätze 170 abgestützt ist und Stifte 166 tragt, die in die Steckbuchsen 150 der Leiter 32 für die Kommunikation eingesteckt sind. Die Abdeckplatte kann mit Fortsätzen 168 an Vorsprünge 169 gehalten werden. Zweckmässig ist auch der Erdleiter SL über einen Stift mit der Elektronik ver bunde. Die ubertrgenen Schlt- und Rückmeldesignale tragen vorteilhafterweise snfangs- und Erdkennungen, um den Empfangs- bzw. Ausgabesperrschaltungen die Signallänge erkennen zu lassen. hachdem des Ende eines übertragenen oder eintreffenden Signals erkannt ist, wird der Empfang wieder freigegeben bzw. ein zurückgehaltenes Signal abgesendet. Die Fehler- und/oder tberstromüberwachung kann z.B. mit die Leiter umgebenden Spulen erfolgen. Beim Steckermodul können die Spulen bzw. bewickelte ferrite die Stifte des Steckereinsatzes umgeben, welche Stifte dann moglichst nahe nebeneinander geführt sind. auch der Einsatz von halbleiterstromwandlern ist hiefür möglich. Alle angegebenen Funktionsweisen der elektronischen Schaltungen können durch vom Fachmann zu erstellende Schaltungen verifiziert werden, so dass jeder erwähnten Funktion eine entsprechende Schltung entspricht, auch wenn dies nicht ausdrücklich erwähnt ist. Die Kommunikationsleitungen können auch von Glasfaserleitungen gebildet werden und in ähnlicher Weise, wie beEchrieben, zu allen Stromentnahmestellen und Schcltstellen geführt werden. Die entsprechenden zu übertragenden elektrischen Signale werden in bekannter Weise in den Glasfaserleiter ein- und ausgekoppelt. Damit würde die Komunikationsleitung höchsten iUbertragungssn- sprüchen gerecht. Unter den in der Beschreibung und den Patentansprüchen erwähnten Absicherungen am Ende der Ringleitung (z.B. beim Herd) und im Verlauf bzw. am Ende der von der Ringleitung abgehenden Stichleitungen werden insbesondere Schaltrelais, die unter der Einwirkung von bberwachungsschaltungen stehen (Wandauslass, ge schaltet Steckdose), und tiberwachungsschaltunmen, die auf die zentrale Absicherung (Fi-LS-Schalter) rückwirken (freie Stromentnahmestellen, Steckdose), verstanden. Die Einwirkung der Auslöseschaltung bei Störungsrückmeldung auf den Fi-Schalter kann derart erfolgen, dass die Shasenkon- takte, die von der Prüftaste kurzgeschlossen werden, mit Relaiskontakten verbunden sind, die beim Schliessen des Relais bei iehlermeldung kontaktieren und damit den Fi-Schalter auslösen. wesentlich ist es, um das Relais beim Wandauslass bzw. der ge schaltet steckdose im Kurzschlussfall schonend zu schalten, dass die Zeit bis zum Öffnen des Relais bei tberstrom- bzw. Fehlerstrom länger dauert bzw. eingestellt ist, als die Zeitdauer, die der übergeordnete LS- oder Fi-Schalter in der Zentrale zum Öffnen benötigt, der somit bei Kurzschluss abschaltet. Dies gilt auch für das susschalten des Stromes, wenn das Relais auf einen bestehenden Kurzschluss eingeschaltet wird, wobei die Einschaltung aufgrund der Nullpunktschaltung ohne sonderliche Becchä- digung des Relais möglich ist. Aufgrund der Lberwachung der Stromentnahmestellen wird die Leistung des Systems, die von den Vorschriften bezüglich Drahtquerschnitte und Absicherung mit etwa 7,5 kW bestimmt wird, auf eine wirtschaftliche Leistung von etwa 15 kW angehoben und den Vorschriften Genüge getan. Bevorzugt ist es, venn die Stecker der Leiter der Wanddosen Loder T-Form besitzen und mit dem Schenkel des L bzw. den Schenkeln des T an den durchlaufenden Leitern befestigt, z.B. angenietet oder angeschweisst sind, die von entsprechenden Kontakten der Module auf genommen werden oder dass in den Leiterbahnen zumindest eine U-förmige vom Dosenboden wegragende Abbiegung ausgebildet ist, die in Buchsen am modul einführbar ist. Fig. 16 zeigt eine Absicherung bestehend aus drei LS-Schaltern 401 und einem Fi-Auslöseblock 402. Der Auslösehebel 403 des Fi Schalters 402 trägt einen Bügel 405, der sich über alle Auslösehebel 434, 404' erstreckt. Löst der Fi-Block aus, z.B. bei Fehlerstrom oder aufgrund einer Störungsrückmeldung, so werden alle Äuslöse1el 404, 404' der LS-Schclter nach unten gekippt und die LS-Schalter abgeschaltet. nach Einrasten des Fi-Auslöse- hebels 403 können auch wieder die Auslösehebel 404 bzw. 404' ein rastet werden. m eine Notstromversorgung bei einer derartigen Absicherung entsprechend den Vorschriften hinsichtlich Leistung, bberstrom und Leitungsouerschnitten zu ermöglichen, wenn die Elektronik stromlos ist, wird folgendermassen vorgegangen: Jeder der LS-Schalter weist im vorliegenden Fall zwei Auslösehebel 404 und 404' auf. Ferner eist, wie Fig. 16a zeigt, jeder der LS-Schalter 401 eine Kurzschlussstromspule 406 und z?.ei parallel geschaltete Bimetallauslösungen 407, 408 auf. Vom An schluss 412 fliesst der Strom zur Kurzspule 406 und nach dieser verzweigt sich der Strom über die beiden identen Bimetallauslösungen 407, 408. Beide Bimetallauslösungen wirken auf jeweils eine ihnen zugeordnete Brückeneinrichtung 409 und 410, die im Falle, dass die Bimetallauslösungen durch bberstrom ausgelöst wurden, von diesen verstellt wird und die jeweiligen Auslösehebel 404, 404' ausklinkt. Ein Wiedereinlinken der Auslösehe- bel 404, 404' wird erst möglich, wenn die Bimetallauslösungen in Ruhestellung sind bzw. kein tberstrom mehr fliesst. Wurden die LS-Schalter nur vom Fehlerstromfluft durch den Fi-Block ausge- löst, so können die Auslösehebel 404, 404' sofort nach Anheben des Auslösehebels 403 bzw. des bügels 405 in Schliessstellung gekippt werden. Die Auslösekontakte der Brückeneinrichtungen 409, 410 sind mit 409' und 410' bezeichnet und werden von den Bimetallauslösungen (die gemäss Pfeilen Uffnen) 407, 408 über die Brückeneinrichtungen 409, 410 betätigt Fällt die Elektronik aus, so schalten der Fi-Block und somit alle LS-Schalter ab. Der Fi-Schalter kann wieder eingeschaltet werden, ebenso wie die LS-Schalter. Dies hätte jedoch zur Folge, dass unerlaubterweise die ganze Leistung an nicht mehr elektronisch überwachten Stromentnahmestellen zur Verfügung stehen würde. Um dies zu verhindern, ist einer Brückeneinrichtung 410 eine Stelleinrichtung 411 zugeordnet die im Falle ihrer Stromversorgung von der Elektronik bzw. vom Setzgerät der Elektronik die Brückeneinrichtung 410 nicht beeinflusst. Fällt die Stromversorgung jedoch aus, so belastet sie die Brückeneinrichtung 410 und diese ist nicht mehr einzuklinken bzw. einzurasten bzw. der huslösehbel 434' verbleibt nicht mehr in seiner Einschaltstellung. Der Auslösehebel 404, der der Brükkeneinrichtung 409 zugeordnet ist, kann jedoch eingerastet werden, so dass über die eine Bimetallauslösung 407 die Stromentnahmesteilen mit der den Vorschriften entsprechenden halben Leistung versorgbar sind; würde mehr .als diese entnommen, so löst die Bimetalleinrichtung 407 aus. Die Kurzschlussabschaltung wird nicht berührt, da nach wie vor der gesamte Strom über die Kurzschlussauslösespule 406 fliesst, die im Kurzschlussfall beide Kontakte 409' und 410' öffnet. Die Stelleinrichtung 411 kann eine elektromechanische Einrichtung sein, z.B. eine Spule mit Pauchanker, der bei Stromversorgung durch die Elektronik gegen Federwirkung in die Spule gezogen ist und bei Stromausfall gegen die Biückeneinrichtung drückt, so ar diese nicht mehi einrastbar ist. Die Stelleinrichtung könnte auch auf Ëhniiche Weise wie bei Bimetallaoslö- sungen bekannter Bauart aufgebaut sein und bei Überstromfluss die klinke beeinflussen bzw. nicht einrastbar machen und ein Einrasten des kuslösehebels verhindern. Nit t 412 sind in Pig. 16a die von den Brückeneinrichtungen bei Überstrom untertrechbaren Kontakte bezeichnet. Eia. 16b zeigt schematisch den Stromfluss bzw. die Stromaufteilung in einem der (für diese Phase R) LS-Schalter / der eine Notstromversorgung mit der halben Leistung ermöglicht. Leuchtdioden 414 zeigen an, ob die Stelleinrichtung mit Strom versorgt ist bzw. die Brückeneinrichtung unbelastet ist. Fig. 17 zeigt eine Wanddose 27 und die in ihr angeordneten, die Flachleitung 30 verlängernden Leiter 32, die eine Phase, z.B. R, den ulleiter 0, den Erdleiter F und zwei Steuerleitungen 1, 2 umfassen. Es sind drei Abteilungen für Module angedeutet. In der darüberliegenden Abteilung sind die Stromleiter R, 0, zumindest aber die phase R unterbrochen. Ohne diese Unterbrechung zu überbrücken können bei voller Funktion in die Wanddose 27 Schalter eingesetzt werden, die nur E, 1 und 2 kontaktieren. Ein Stromauslass wurde jedoch nicht mit Strom versorgt.Zur Überbrückung der Kontakte 413 ist ein modul mit einer oder zwei leiterbrücken vorgesehen, die jeweils die unterbrochenen Kontakte verbinden. Den Leiterbrücken sind gleichzeitig die tberwschungsschaltungen sie sind zugeordnet bzw./mit einem auf Signale von einer Schaltstelle oder von den bberwachungsschaltungen stromschaltenden Element 15 schaltbar bzw. unterbrechbar. Durch Einstecken des Überbrückungs- bzw. Überwachungsmoduls werden die dose bzw. über Flachleitungen angeschlossene nachfol gende snddosenüberwacht, gegebenenfalls schaltbar und eine Stromentnahme möglich. Die Wanddose besitzt mit Schrauben befestigte Deckel für jeden Modul platz. Die Schrauben können dabei für die Befestigung der Module verwendet werden, während die Deckel weggeworfen werden. Unter der Bezeichnung Phase werden in der Beschreibung regelmässig die Aussenleiter, d.h. stromführende Leiter, verstanden, denen immer ein Nulleiter zugeordnet ist.

Claims: Patentansprüche: 1. Anordnung zur Stromversorgung, insbesondere für Wohnhäuser, Büros, Wohnungen, Geschäftslokale usw., wobei der Strom in einem ein- oder mehrphasigen, vorteilhafterweise eine Erdleitung aufweisenden Stromversorgungskreis von einem externen Versorgungs- bzw. Zähler- bzw. Hausanschluss über eine dem Leitungsquerschnitt bzw. der entsprechenden Leistung angepasste zentrale Absicherungseinheit mit zumindest einem Leitungsschut2- schalter und zumindest einer Fehlerstromauslöseeinrichtung zu einzelnen Verbraucherstellen geführt ist, die als freie und/oder schalt- bzw. regelbare Stromentnahmestellen, z.B. Steckdosen und/oder Wandauslässe usw., ausgebildet sind, wobei Stromschaltstellen, z.B. Schalter, vorgesehen sind, mit denen die Stromentnahme, insbesondere das Ein- und Ausschalten der schaltbaren Stromentnahmestellen regelbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass von dem Versorgungs- bzw. Hausanschluss bzw. der diesem nachgeschalteten Absicherung die Stromleitung zu den Stromentnahmestellen nach Art einer gegebenenfalls nicht geschlossenen Ringleitung, vorzugsweise mit den Phasen R, S, T, verlegt ist, von der jeweils gegebenenfalls sich verzweigende Stichleitungen zu Stromentnahme- und/oder Stromschaltstellen insbesondere ungesichert abgezweigt sind und dass die von der Ringleitung insbesondere zu den Stromentnahmestellen abzweigenden Stichleitungen, abzweigende oder die Stichleitung fortsetzende dreiphasige Leitungen, z.B. zu einem Elektroherd, Geschirrspüler, dreiphasigen Stromanschluss od.dgl., und insbesondere die von der Ringleitung abzweigenden Stichleitungen mit geringerer Phasenanzahl bzw. die gegebenenfalls nur eine Phase führen, deren jeweiliger Drahtquerschnitt gegenüber den Leitern in der Ringleitung gegebenenfalls geringer ist, in ihrem Verlauf, vorzugsweise an ihrem jeweiligen Ende bzw. im Bereich der Stromentnahmestellen, z.B. der Steckdose bzw. dem Wandauslass vorgeschaltet, als Absicherung eine elektronische Oberwachungsschaltung gegen Oberstrom bzw. Kurzschlussstrom und/oder Fehlerstrom bzw. Erdschluss aufweisen, mit der ein die Stromentnahme des Verbrauchers unterbrechendes Element, z.B. ein Relais, ein Triac, Unterbrecherkontakte od.dgl vorzugsweise ein in der Zuleitung zur Stromentnahmestelle bzw. zur Steckdose bzw. zum Wandauslass angeordnetes Relais, das insbesondere in der Stromentnahmestelle bzw. einer Wanddose angeordnet ist, und/oder die zentrale Absicherungseinheit (Systemzentrale) abschaltbar bzw. auslösbar ist, wozu der jeweiligen Oberwachungsschaltung eine Signal- bzw. Sendeeinheit zugeordnet ist, mit der ein Abschaltsignal bzw. -impuls an eine Element-, insbesondere Relais- bzw. Unterbrecherkontaktsteuerschaltung und/oder an eine Auslösevorrichtung für zumindest einen der Fehlerstromschutzschalter und/oder die Fehlerstromauslöseeinrichtung in der Systemzentrale übertragbar ist. 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslöseschwellender Oberwachungsschaltungen, insbesondere die gegen Oberstrom, an die Drahtquerschnitte der Stichleitungen angepasst sind bzw. die geltenden Sicherheitsvorschriften berücksichtigen, dass in den Oberwachungsschaltungen (16,17,19) auf fixe Werte eingestellte oder einstellbzw. programmierbare Schwellwert- bzw. Vergleichseinrichtungen bzw. -schaltungen vorgesehen sind, und dass bei Oberschreitung des einstellbaren bzw. vorgegebenen Schwellwertes durch die eingehenden Abtast- bzw. Störungsmeldungssignale ein Schaltsignal für die Steuerschaltung (14) des stromunterbrechenden Elementes und/oder die Fehlerstromauslöseeinrichtung auslösbar ist. 3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die der Ringleitung vorgeschaltete, zumindest einen Fi-Auslöseschalter und zumindest einen Oberstromschutzschalter aufweisende Systemzentrale, vorzugsweise für jede Phase des von ihr abgehenden, insbesondere einzigen, vorzugsweise mit drei Phasen angespeisten Stromkreises, einen eigenen Leitungsschutzschalter aufweist, und eine Empfangsschaltung fur eintreffende Abschaltsignale der Oberwachungsschaltungen besitzt, mit der die Auslösevorrichtung für den Fi-Schalter und/oder zumindest eines der Leitungsschutzschalter betätigbar ist, wozu gegebenenfalls eine durch einen Steuerbefehl der Empfangsschaltung bzw. das Abschaltsignal selbst ausgelöste, z.b. einen Überstrom im Fi-Schalter simulierende oder eine eine Auslösevorrichtung des bzw. der Leitungsschutzschalter(s) in Tätigkeit setzende mechanische und/oder elektronische Schaltung vorgesehen ist. 4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass jeder eine Phase der Stichleitung absichernde Leitungsschutzschalter mit einer Schnellauslöseeinrichtung verbunden bzw. verklinkt ist, die von Fehlersignalen der Oberstrom- und/oder Kurzschlussüberwachungsschaltung der und/ Stromentnahmestellen auslösbar ist oder dass zur Schnellabschaltung in der Systemzentrale ein von den Oberwachungsschaltungen ansteuerbares Relais vorgesehen ist, mit dem die FI-Prüftastenanschlüsse kurzschliessbar sind und/oder mit dem eine Spannung, insbesondere die eines Netzgerätes, an den Summenstromwandler des FI-Schalters anlegbar ist. 5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslösetasten bzw. die Auslösung der Leitungsschutzschalter mit dem Auslösehebel bzw. der Auslösung des FI-Schutzschalters verklinkt bzw. verbunden sind und dass bei Eintreffen eines Abschaltsignales der Oberwachungsschaltungen für Oberstrom und/oder Fehlerstrom der FI-Schutzschalter auslösbar ist und dieser aufgrund der Verbindung die Leitungsschutzschalter gleichzeitig auslöst oder dass jeder für eine Phase (R, S, esenen T) vorgesehene Leitungsschutzschalter mit einer /Auslöseeinheit verklinkt bzw. verbunden ist, mit der der jeweilige Leitungsschutzschalter für sich allein abschaltbar ist, sobald die Auslöseeinheit von der die an die jeweilige Phase angeschlossene Stromentnahmestelle überwachenden Fehler stromüberwachungsschaltung und/oder Oberstromüberwachungsschal tung einen Auslöseimpuls erhält. 6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass jede Stromschaltstelle (10) eine Signalgeberschaltung (11) und jede Stromentnahmestelle (9) eine von der Geberschaltung (11) mit Signalen beaufschlagbare Signalempfangsschaltung (13) aufweist, und dass bei Betätigung der Schaltstelle (10) ein Signal der Geberschaltung (11) auslösbar ist, das als Steuersignal zumindest einer zugeordneten Empfangsschaltung (13) in zumindest einer der geschalteten Stromentnahmestellen (9) zuführbar ist, mit dem die Stromentnahme regel- bzw. ein- und ausschaltbar ist, wobei gegebenenfalls jeweils die Geberschaltungen (11), die Empfangsschaltungen (13) und insbesondere die Oberwachungsschaltungen gegebenenfalls mikroprozessorgesteuerte, elektronische Schalteinheiten sind, die auf Platinen angeordnet, insbesondere als auswechselbare Chips ausgebildet sind, die in den Stromschaltstellen (10) und Stromentnahmestellen (9) bzw. Schaltern, Steckdosen bzw. diese enthaltenden Moduln usw. eingebaut oder in diese einsteckbar sind. 7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass vorzugsweise zumindest alle einer Ringleitung zugeordneten Geberund Empfangsschaltungen (11, 13) über die Stromleiter, z.B. zumindest eine Phase und/oder der Nulleiter und/oder die Erdleitung und/oder eigene Steuerleitungen, insbesondere zumindest eine, vorzugsweise zwei Steuerleitungen (1, 2) gegebenenfalls unter Einschluss der Erdleitung zur Signal übertragung in Verbindung stehen bzw. an diese angeschlossen sind, wobei die Signal übertragung über die Leitungen von der Geber- zu der Empfangsschaltung direkt oder unter Vermittlung einer übergeordneten Zentral- einheit (7) erfolgt. 8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. die Stromleiter gegebenenfalls samt Nulleiter und gegebenen (den) falls samt Erdleiter und gegebenenfalls der/Steuerleitung(en) in Form einer vorzugsweise trapezförmigen Querschnitt mit gegebenenfalls gerundeten Kanten aufweisenden Flachleitung (30) zusammengefasst sind, die vorzugsweise unter Verwendung von Verbindungs- oder Abzweigstücken mit den Schalt- bzw. Stromentnahmestellen, insbesondere mit den diese aufnehmenden Wanddosen verbunden ist. 9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in der Oberseite des Flachleiters (30) eine z.B. rechteckige, vorzugsweise V-förmige längsverlaufende Nut (33) und/oder Montagelöcher (34) bzw. Aussparungen für Befestigungselemente, z.B. Setzbolzen, ausgebildet sind. 10. Anordnung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachleitung in bezug auf eine zur Oberfläche senkrechte, in derflitein Längsrichtung verlaufende Ebene asymmetrisch ausgebildet ist, insbesondere im Hinblick auf die Anordnung der Leiter und/oder der Anordnung der Nut auf der Oberseite der Flachleitung, wobei gegebenenfalls der Flachleiter in Form von durch Stege verbundenen isolierten Kabeln bzw. Rundleitern ausgebildet ist, und die Kabel für die Phasen (R, S, T, N) mit grösserem Durchmesser ausgebildet sind als die Kabel bzw. Leiter für die Steuerleitungen und die Erdleitung. 11. Anordnung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass im Flachleiter die Stromversorgungsleitungen (R, N oder R, S, T, N) in bezug auf die im Flachleiter ausgebildeten Montagelöcher bzw. die Längsnut auf der einen Seite und die Steuerleitungen gegebenenfalls mit der Erdleitung auf der anderen Seite gelegen sind, und dass gegebenenfalls die Steuerleitungen (1, 2) im Abstand zu den Stromversorgungsleitungen (R, S, T, O) im Flachleiter (30) angeordnet sind und gegebenenfalls zwischen den Stromleitern und den Steuerleitungen die Erdleitung gelegen ist. 12. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekenn bezeichnet, dass zur Umlenkung der Flachleiter (30) bei deren Verlegung bzw. zur Ausbildung von in der Wand bzw. in der Leitungsebene liegenden Ecken bzw. Biegungen vorzugsweise 90 -Winkelstücke (35, 36) und/oder Abzweigbzw. T-Stücke (8) vorgesehen sind, die Leiter enthalten, die mit den Leitungen in den Flachleitungen verbindbar sind, wobei gegebenenfalls die abisolierten Enden der Flachleiter (30) in die Winkel stücke einsteckbar und z.B. mittels Feder- und/oder Schraubklemmen festgehalten sind, oder die mit nebeneinander angeordneten Anschlusshülsen bzw. Quetschhülsen versehen sind, in die die abisolierten Drähte der Flachleitung einsteckbar sind und die nach dem Einstecken mit den eingesteckten Leitern durch Quetschen, z.B. mit einer Sechskantpressung, verbindbar sind, wobei die Winkelstücke (35, 36) und/oder die Abzweig- bzw. T-Stücke (8) vorteilhafterweise eine an den Querschnitt der Flachleiter (30) angepasste, vorzugsweise trapezförmige Einstecköffnung (29) aufweisen und gegebenenfalls mit einem Quetschnippel oder einer Dichtungslippe versehen sind. 13. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass zur Wahrung der Anschlussgeometrie jeder der die Stromleiter (T, 0) und gegebenenfalls Steuerleitungen (1, 2) in den Winkelstücken (35) und/oder T-Stücken (8),die in die eine von der Flachleitung abweichende Richtung abgebogen sind bzw. führen, bildende bzw. fortsetzende Leiter (37) einmal jeweils alle anderen dieser Leiter (37) kreuzt und dass die die Stromleiter und Steuerleitungen in den Winkelstücken (36) und/oder T-Stücken (8) die in die jeweils andere Richtung abgebogen sind bzw. führen, bildenden Leiter (37') nebeneinander kreuzungsfrei verlaufen. 14. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass Wanddosen vorgesehen sind und die Flachleitungen mit Leitern in Wanddosen verbindbar sind, welche Dosen vorzugsweise zumindest eine an den trapezförmigen Querschnitt der Flachleitung (30) angepasste Einsteck öffnung (29), gegebenenfalls mit Quetschnippel und/oder Lippendichtung, aufweisen, die vorzugsweise mit Feder- und/oder Schraubklemmen oder mit nebeneinander angeordneten Anschlusshülsen bzw. Quetschhülsen versehen sind, in'die die abisolierten Drähte der Flachleitung einsteckbar sind und die nach dem Einstecken mit den eingesteckten Leitern durch Quetschen, z.B. mit einer Sechskantpressung, verbindbar sind, wobei in die Wanddose (27) zumindest eine der als Modul ausgebildeten Schalt- und Stromentnahmestellen einschiebbar ist, die Strom- und/oder Signalabnahmekontakte aufweisen, die mit in den Wanddosen vorgesehenen Kontakten verbindbar sind, die an den mit den Flachleitungen verbundenen Leitern ausgebildet sind. 15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die die Leiter (R, S, T, O, 1, 2) in der Flachleitung (30) in den Dosen (27) fortsetzenden, vorzugsweise teilweise, z.B. durch Umspritzen, im Dosenmaterial abgedeckten bzw. isolierten, Leiter (32) in den Dosen (27) blanke Anschlussstellen oder Anschlussteile, z.B. Buchsen (31), Schneiden oder Federn, für an den Einschubmodulen vorgesehene Stromabnahmeteile, z.B. Stecker, Blattfedern, die beim Einstecken der Module in die Dose (27) gegen blanke Leiterstellen federnd anlegbar sind oder zwischen sich eine vom Leiter abgehende Fahne aufnehmen, wie zB. Messerkontakte, aufweisen. 16. Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass vorzugsweise jede der Geberschaltungen (t1) einen vorzugsweise programmierbaren Speicher oder einen austauschbaren Chip bzw. eine Kodierleiste mit einer Kodierung bzw. einer für die jeweilige Schaltstelle (10) bzw. Entnahmestelle (9) charakteristi sche7Adresse bzw. Signalform bzw. -folge enthält, welche bei einer Betätigung der Schaltstelle (10), z.B. durch einen Taster (12) od.dgl., auslösbar und an die Empfangsschaltungen über das Netz bzw. die Steuerleitungen (1, 2) weiterleitbar ist und dass die Empfangsschaltungen (13, 13') der freien und schaltbaren Stromentnahmestelle (9) eine vorzugsweise austauschbare bzw. in Hinblick auf ihre Kodierung abänderbare, insbesondere auf auswechselbaren Chips angeordnete Erkennungsschaltung für eine bestimmte Kodierung bzw. ein dieser zugeordnetes Adresssignal und/oder ein von der Tastschaltung (25) kommendes Signal über den allfälligen Strombedarf eines Verbrauchers aufweisen. 17. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Geber- und Empfangsschaltungen (11, 13), sowie die Steuerleitungen (1, 2) von der Zentraleinheit (7) bzw. aus einer Spannungsquelle mit Spannung, insbesondere konstanter Gleichspannung, versorgt sind. 18. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die schaltbaren Stromentnahmestellen (9), z.B. Wandauslass, schaltbare Steckdose usw., eine an die Empfangsschaltung (13) angeschlossene bzw. dieser nachgeschaltete Steuerschaltung (14) zum Ein- und Ausschalten für ein bzw. das die Stromentnahme zum Verbraucher unterbrechendes Element, d.h. ein Relais (15), Stromschalt- bzw. -unterbrechungskontakte, ein Triac od.dgl., in Abhängigkeit der eintreffenden Steuersignale,aufweisen, mit welcher Steuerschaltung (14) bei Eintreffen einer Fixkodierung aus einer zugeordneten Geberschaltung (11) bzw. eines dieser Fixkodierung entsprechenden Signal es und bei Erkennen dieses Signal es in einer Signalerkennungs- bzw. -vergleichsschaltung die Stromzufuhr schaltbar ist. 19. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekenn bezeichnet, dass die freien Stromentnahmestellen (9), z.B. nicht geschaltete Steckdosen, eine mit den Oberwachungsschaltungen in Verbindung stehende und im Fehlerfall ein Abschaltsignal abgebende Steuerschaltung (14) für ein bzw. das die Stromentnahme zum Verbraucher unterbrechendes Element, d.h. ein bzw. das Relais (15), Stromschalt- bzw. -unterbrechungskontakte, einen Triac od.dgl., aufweisen,und dass gegebenenfalls mit der Steuerschaltung (14) bei Eintreffen eines Signales aus einer eine beabsichtigte Stromabnahme, z.B. bei Einschalten eines Gerätes, erfühlenden Tastschaltung (25) einer Tast-Signalerkennungsschaltung die Stromzufuhr schaltbar ist, welche Tastschaltung ein zumindest einen von der Steuerschaltung unterbrochenen Stromleiter abtastendes Element auf weist, z.B. einen geöffnete Relaiskontakte überbrückenden Widerstand (25) bzw. eine diese(n) abtastende Schaltung, deren Potential änderung bzw. deren Tastsignal beim Einschalten eines an die Stromabnahmekontakte (28) der Stromentnahmestelle (9) angeschlossenen Verbrauchers als Signal von der Tastschaltung, gegebenenfalls über die Empfangsschaltung (13), der Steuereinheit (14) zur Schaltung der Stromversorgung zuführbar ist. 20. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Summenstromüberwachungsschaltung (17), die gegebenenfalls Teil der Empfangsschaltung ist, eine vorzugsweise allen Stromleitern und dem Null einer zugeordnete bzw. diese umgebende Spule (43) gegebenenfalls mit einem Ferrit bzw. Ferritspulenkernen, den Leitern zur Strommessung parallelgeschaltete, insbesondere hochohmige Widerständer Strommesswandler od.dgl., aufweist, deren jeweiliger Ausgang mit der Steuerschaltung (14) verbunden ist, der im Falle eines einen vorgegebenen Wert überschreitenden Fehlerstromflusses (der in einer Schwellwertschaltung festgestellt wird) ein Stromabschaltsignal zur Leitungsunterbrechung zugeführt ist. 21. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberstromüberwachungsschaltung (16), die gegebenenfalls Teil der Empfangsschaltung ist, eine zumindest einen, vorzugsweise alle bzw. jeden Stromleiter umgebende Spule (44), gegebenenfalls mit Ferritkern, einen den Stromleitern zur Strommessung parallelgeschalteten hochohmigen Widerstand, einen Strommesswandler od.dgl., aufweist, deren Ausgang mit der Steuerschaltung (14) verbunden ist, der im Fall eines einen vorgegebenen Wert überschreitenden Überstromflusses (der in einer Schwellwertschaltung festgestellt wird) ein Stromabschaltsignal zur Leitungsunterbrechung zugeführt ist. 22. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass eine Fehlerspannungs- bzw. Potentialüberwachungsschaltung (19) vorgesehen ist, die zwischen der Erdleitung undZoder dem Nulleiter (0) und dem Erdanschluss (28) für ein Gerät oder der Erdanschlussleitunq (18) vnroPcphon.bzw. - - . - - einer Steckdose oder eines StromauslÅasses/gechal$et ist oder mit dem Erdanschluss für einen Verbraucher verbunden ist und die eine Messeinrichtung für einen allfälligen Stromfluss zwischen dem Erdanschluss oder der Erdanschlussleitung und dem Nulleiter bzw. Erdleiter aufweist, deren Ausgang mit der Steuerschaltung (14) verbunden ist, die im Fall eines Stromflusses ein Abschaltsignal zur Leitungsunterbrechung erhält. 23. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer der Oberwachungsschaltungen (16, 17, 19) und/oder der an diese angeschlossenen Steuerschaltung (14) eine Störungsrückmeldeschaltung (23) zugeordnet ist, mit der ein Rück meldesignal bei einerLeitungsunterbrechung infolge einer Fehlermeldung zumindest einer der Oberwachungsschaltungen (16, 17, 19) an die Systemzentrale bzw. Zentraleinheit (7) und/oder die entsprechende zugeordnete Stromschaltstelle (10) weiterleitbar ist, wobei in der Zentraleinheit (7) und/oder der Stromschaltstelle (10) und/oder der Stromentnahmestelle (9) eine Anzeigeeinrichtung (24, 122) zur Anzeige der Störung, insbesondere des Ortes der gestörten Stromentnahmestelle (9), vorgesehen ist, welche Daten gegebenenfalls in einem Speicher des Sendeteiles der Empfangsschaltung bzw. der Steuerschaltung enthalten sind und dem Rückmeldesignal aufgegeben werden. 24. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekenn bezeichnet, dass die Empfangsschaltung eine Nullpunktschaltung (21) aufweist bzw. dass der Steuerschaltung (14) eine Nullpunktschaltung (21) zugeordnet bzw. vorgeschaltet ist, die einen Abtaster, z.B. einen Stromwandler, einen Ableitwiderstand 148, eine den Stromwandler bzw. Ferrit der Oberstromschaltung abtastende Einrichtung od.dgl., für den stromführenden Leiter (T) besitzt und mit der der Steuerschaltung (14) des stromunterbrechenden Elementes, z.B. dem Relais 15, ein Signal für eine Einschaltung und/oder Unterbrechung des Stromflusses zum Zeitpunkt des Nulldurchganges des Stromes oder der Spannung in dem Leiter zuführbar ist, wozu gegebenenfalls die Nullpunktschaltung eine Verzögerungseinheit aufweist, die eintreffende Schaltsignale zur Berücksichtigung der Phasenlage des Abschaltsignales und der Relaisschaltzeit zurückhält bzw. verzögert und zur Schaltung in Obereinstimmung mit einem Strom- oder Span nungsnulldurchgang an das Element, z.B. Relais, bzw. einen den Stromfluss unterbrechenden Thyristor od.dgl. weitergibt. 25. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zentraleinheit (7) eine Signalempfangs- bzw. -weiterleitungseinheit (66) vorgesehen ist, die eine Signalzuordnungsbzw. -wandlerschaltung besitzt, in der den von der Geberschaltung (11) eintreffenden Signalen bzw. Fixkodierungen auf austauschbaren bzw. frei programmierbaren Speichern enthaltene, abgeänderte bzw. anderslautende Signale zuordenbar sind bzw. die Impulse oder Signale in Abhängigkeit einer der Impulswandlerschaltung eingegebenen, durch austauschbare Einheiten veränderbaren Gesetzmässigkeit umwandelbar sind, welche neuen, zugeordneten Signale bzw. umgeformten Impulse in die Steuerleitungen (1, 2) oder das Netz einspeisbar und den Empfangsschaltungen (13) in den Stromentnahmestellen (9) zugeführt sind. 26. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Empfangsschaltung eine Sendeschaltung für die Abschaltsignale der Oberwachungsschaltungen bzw. diesen entsprechenden Signalen aufweist, mit der diese über das Netz oder die Steuerleitungen an die Zentrale geleitet sind. 27. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass eine der Zentraleinheit (7) bzw. der Signal empfangs- bzw. -weiterleitungseinheit zugeordnete Aufnahme- bzw. Einschubeinrichtung (17) für austauschbare Speicher bzw. Chips vorgesehen ist, und dass in Abhängigkeit des Speicherinhaltes der Chips den eingehenden Signalen bzw. Fixkodierungen abgeänderte Signale bzw. Signal folgen zuordenbar sind. 28. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass an die Steuerleitung (1, 2) und/oder die Zentraleinheit (7) anschliessbare Ein- und Ausgabeeinrichtungen (38, 41) vorgesehen sind, mit denen Signalübertragungseinrichtungen, z.B. Sprechstellen, Kommunikationsleitungen anderer Stromversorgungskreise, Telephon usw. mit der Zentrale bzw. den Steuerleitungen verbindbar sind, wobei gegebenenfalls die Ein- und Ausgangseinrichtungen als in die Dosen (27) einsetzbare Module ausgebildet sind und mit den in den Dosen (27) verlaufenden, die Kommunikationsleitungen (1, 2) in den Dosen (27) fortsetzenden Leitern in Leitungskontakt bringbare Bauteile, z.B. Anschlussfedern, Stecker, Buchsen, Messerkontakte usw., aufweisen. 29. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 28, dadurch gekenn bezeichnet, dass die Relais- bzw. Stromunterbrecherkontakte der freien und schaltbaren Stromentnahmestellen (9) bei Netzstromausfall bzw. gestörter Elektronik öffnen bzw. dass sich die Triacschaltung im Sperrzustand befindet und dass gegebenenfalls in der Zentrale und/oder den Empfangsschaltungen Zustandsspeicherschaltungen vorgesehen sind, in denen der letzte Schaltzustand eingespeichert ist und die nach erneuter Stromzufuhr die Relais in die ursprüngliche Stellung schalten. 30. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass in einem in eine Wanddose (27) einsetzbaren, eine frei oder schaltbare Stromentnahmestelle (9) bildenden Modul die Summenstrom überwachungsschaltung (43), die Fehlerstromüberwachungsschaltung (17), die Störungsrückmeldeschaltung (23), gegebenenfalls die Nullpunktschaltung (21), gegebenenfalls die Tastschaltung (25), gegebenenfalls die Steuerschaltung (14) und gegebenenfalls die Potentialüberwachungsschaltung (19) insbesondere auf einem Chip bzw. einer Platine angeordnet sind, die im Modul oder der Wanddose enthalten bzw. einbaubar ist, und die Empfangsschaltung (13) und/oder die Erkennungsschaltung auf derselben oder jeweils eigenen, Platine(n) bzw. Chip(s) angeordnet sind, die gegebenenfalls untereinander, z.B. durch Stecken, Kleben, usw., verbindbar sind. 31. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass jede Empfangsschaltung bzw. Erkennungsschaltung (13) einen Signalprüfteil besitzt, mit dem ein ankommendes Signal als diesem oder einem anderen Stromversorgungssystem zugehörig erkennbar ist und/oder dass die von den Geberschaltungen bzw. von den Rückmeldeschaltungen der Empfangsschaltungen abgegebenen Signale einen Systemkode enthalten, der von allen einem Stromversorgungssystem zugehörigen Empfangsschaltungen bzw. der Empfangsschaltung der Systemzentrale erkennbar ist, welchem Erkennungskode der jeweilige Kode der Geberschaltung enthaltend die Adresse nachfolgt bzw. zugeordnet ist, wobei in den Geberschaltungen (ll) ein einen Systemkode neben dem Adresskode enthaltender oder ein mit dem Systemkode und Adresskode programmierbarer Speicher vorgesehen ist, dessen Signal inhalt das von der Geberschaltung (11) abgegebene bzw. Schaltsignal bildet bzw. diesem zufügbar bzw. aufprägbar ist. 32. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 31, dadurch gekenn bezeichnet, dass die Störungsrückmelde- bzw. -anzeigeeinrichtung in der Zentrale eine Empfangsschaltung für von den in den Stromentnahmestellen vorhandenen Oberwachungsschaltungen abgegebene, eine Störung in der Stromentnahme anzeigende Signale aufweist, der eine Speichereinheit für zumindest eines oder aufeinanderfolgende Fehlermeldungssignale und eine Lichtanzeigevorrichtung zugeordnet ist, wobei gegebenenfalls die Empfangsschaltung die unter Steuerung einer Ausgabe- bzw. Weitergabesperre und eines Taktgebers empfangenenRückmeldesignale, die einen Rück- meldekode, gegebenenfalls einen Fehleranzeigekode und den Adresskode der gestörten Stromentnahmestelle enthalten, gegebenenfalls über die Speichereinheit an die Anzeigevorrichtung weitergibt. 33. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass eine Stichleitung bzw. die Ringleitung mit den Phasen R,S,T, dem Nulleiter, dem Erdleiter und gegebenenfalls den Steuerleitungen von der Systemzentrale bzw. der Absicherung bis zu einer Herdanschlussdose und/oder Geschirrspülerdose geführt ist, dass die vorzugsweise 5-polige Herd- bzw. Geschirrspüleranschlussdose einen (Steck)Anschluss für die Herdbzw. Spülerzuleitung besitzt, dass in der Dose gegebenenfalls eine Fehlerstromüberwachungsschaltung vorgesehen ist, die vorzugsweise auf kleinere Fehlerströme (30 mA) als der Fehlerstromschutzschalter in der zentralen Absicherungseinheit (100 nach anspricht, dass eine Kurzschluss bzw, Oberstromüberwachungsschaltung, vorzugsweise für 16 A, vorgesehen ist, die auf kleinere Ströme als die zentrale Absicherungseinheit anspricht, und dass bei Fehler- bzw. Oberstromfeststellung von der jeweiligen Oberwachungsschaltung ein Abschaltsignal der Zentrale zur Oberstromauslösevorrichtung bzw. deren Schnellauslösevorrichtung bzw. zur Fi-Schalterauslösung zuführbar ist oder dass das Abschaltsignal einem Abschaltelement in der Dose bzw. im Wandanschluss zugeführt ist. 34. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass zum Umkodieren der Sende- und/oder Empfangsschaltungen auf die Schaltplatinen anklemmbare Printplatten, die gegebenenfalls mit Federbügeln und gegebenenfalls unter Zwischenlage von Leitgummi für jede Leiterbahn auf den Schaltplatinen befestigbar sind, oder in die Schaltungen einbezogene Kodierleisten mit Kodiersteckern od.dgl. vorgesehen sind. 35. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 34, dadurch gekenn bezeichnet, dass zur Oberbrückung der Anschlüsse für die Stromkontakte eines Relais der Platine einer nicht geschalteten Steckdose bzw. eines Wandauslasses ein mit diesen Anschlüssen verbindbarer leitender Klemmbzw. Steckbügel vorgesehen ist, der gegebenenfalls den Widerstand (25) für die Tastschaltung trägt bzw. diesen bildet. 36.Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass die Abzweigstücke für die Ring- oder Stichleitung die Ring- bzw. Stichleitung fortsetzende Anschlüsse und Anschlüsse für abzweigende Leiter aufweisen, die für Leiter mit geringerem Querschnitt ausgebildet sind, wobei diese Anschlüsse gegebenenfalls von geringerer Anzahl sind als die Anschlüsse für die Ring- bzw. Stichleitung. 37. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Geberschaltung einer Schaltstelle einen Adresskodespeicher und eine von einem Taktgeber angesteuerte Ausgabeeinheit für das Kodesignal aufweist, wobei durch Betätigung eines Befehlsgebers, z.B. Tasters, der Taktgeber die Signal ausgabe einleitet und dass die Empfangsschaltung einen an eine Empfangseinheit angeschlossenen Kodevergleicher aufweist, der an einen Adresskodespeicher angeschlossen ist, der den Adresskode der jeweiligen Stromentnahmestelle und gegebenenfalls verschiedenen Störungen zugeordnete Störungsrückmeldekodes enthält, und dass bei Obereinstimmung des eintreffenden und gespeicherten Adresskodes, gegebenenfalls über einen Empfangsspeicher, gegebenenfalls über eine Fehl erauswerteschal tung der Oberwachungsschaltungen und gegebenenfalls über die Nullpunktschaltung die Relais- bzw. Thyristoransteuerschaltung schaltbar ist. 38. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass in den Geberschaltungen und den Empfangsschaltungen jeweils eine Empfangssperre vorgesehen ist, die bei Ausgabe, bei Einlangen und/oder Feststellung eines auf den Steuerleitungen bzw. über das Netz übertragenen Kodesignales eine Signal ausgabe von Steuersignalen und/oder Störungsrückmeldesignalen verhindert bzw. verzögert, wobei gegebenenfalls die Abschaltsignale zur Zentrale vorrangig eingestuft sind. 39. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Oberwachungsschaltungen mit der Fehlerauswerteschaltung verbunden sind, die, gegebenenfalls über einen Schaltspeicher mit dem Adresskodespeicher zur Informationsübertragung betreffend abgefühlte Störung, im Falle einer geschalteten Stromentnahmestelle mit der Nullpunktschaltung verbunden ist. 40. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass der Fehlerauswerteschaltung für die Ober- und/oder Fehlerstromerfassung eine oder jeweils eine Verzögerungsschaltung zugeordnet ist, mit der das Abschalten des Stromes bei Fehler- und/oder Oberstrom durch das die Stromversorgung unterbrechende Element bzw. die Schalteinheit bzw. das Relais über die Ansprechzeit der in der zentralen Absicherungseinheit vorgesehenen LS- und/oder Fi-Schaltung hinaus verzögerbar ist. 41. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 40, dadurch gekennzeichnet, dass bei Nichtabschaltung des die Stromversorgung unterbrechenden Elementes bzw. der Schalteinheit bzw. des Relais bzw. Thyristors in der Stromentnahme -- - - ¯ -- -- -- - -- noch - stelle bei einem Fehler- und/oder Oberstromfall, derMu keiner Auslösung in der zentralen Absicherungseinheit führt, und Bestehenbleiben dieses Stromes über eine festgelegte Zeitspanne, z.B. bei Festbrennen der Relaisschaltkontakte, nach Abgabe eines Störungsrückmeldungssignals an die Zentrale bzw. Abgabe eines Abschaltsignals an das Element ein weiteres an die zentrale Absicherungseinheit geführtes Abschaltsignal von den Oberwachungsschaltungen bzw. der Fehlererkennungsschaltung der Stromentnahmestelle zur Auslösung der zentralen Absicherungseinheit an diese abgegeben wird, wozu gegebenenfall eine kontinuierliche oder intervallweise Abtasteinrichtung für die Oberwachung schaltungen vorgesehen ist, die die Steuerschaltung für das Element, die Rück melde- bzw. Sendeschaltung oder die Fehlererkennung abfühit. 42. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass insbesondere bei den freien Stromentnahmestellen die von der bberstrom- und/oder Xehlerstromüberwachungc schaltung bzw. Fehlererkennung (23) abgegebenen Fehlersignale der zentralen sbsicherlng bzw. einer Abschalteinrichtung für den Fi- und/oder zumindest dem betreffenden Leitungsschutz- schalter in der Zentrale für die zu der Stromentnahmestelle ge führte phase zugeführt sind, wozu gegebenenfalls der Fehlererkennungs- und/oder Rücksendeschaltung eine Shasenerkennungs- schaltung zugeordnet ist, mit der dem Rückmeldesignal ein Hinweis auf die Phase aufprägbar ist, in der ein tber- und/oder Fehlerstrom auftritt, und dass in der Zentrale die Abschalteinrichtung eine lhasenzuordnungsschaltung aufweist, mit der entsprechend dem Rückmeldesignal der der phase zugeordnete Fiund/oder Leitungsschutzschalter abschaltbar ist. 43. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass bei Ausfall der Elektronik bzw. Abfall der Spannung in den Steuerleitungen mit einer Abfallschaltung, z.B. einem abfallenden Relais, der Fi- und/oder die Leitungsschutz schalter in der Zentrale mit den Auslöseschaltungen ausschaltbar sind, indem z.B. die abgefallenen Relaiskontakte die yrüf- tastenkontakte des Fi überbrücken oder die Leitungsschutzschalter durch mechanische Beeinflussung ihrer Brückeneinrichtung bzw. Klinke durch eine Stelleinrichtung auslösbar sind. 44. unordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalt- und/oder Rückmeldesignale zweimal hintereinander übertragen erden, und dass in der jeweiligen Empfangsschaltung in der Signalprüfschaltung das doppelte idente Eintreffen der Signale feststellbar ist und in Abhängigkeit dieser Feststellung die Schaltung bzw. das Ein- bzw. Ausschalten erfolgt. 45. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 44, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zentrale eine Abfrageeinheit mit Sender vorgesehen ist, die periodisch alle kJ'berwachungsschal- tungen insbesondere nacheinander abragt und bei Feststellung einer Leitungsunterbrechung zu der(n) Lberwachungsschaltung(en) durch Ausbleiben eines Rückmeldesignales die zentrale Auslösung bzw. den LS-Schalter der entsprechenden Phasen auslöst, wobei gegebenenfalls den im unterbrochenen Leitungszweig gelegenen Stromentnahme stellen zugeordnete Störkodes auf der Anzeige einrichtung der Zentrale angezeigt werden. 46. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass zur Übertragung der Schaltsignale und der iehlerrückmeldungen bzw. Abschaltsignale je eine eigene Steuerleitung vorgesehen ist. 47. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dass die Überwachungsschaltungen und insbesondere die Steuerschaltung mit Empfangsschaltung und das stromschaltende Element (15) unmittelbar nach der Abzweigung von der Ringleitung angeordnet sind -unr gegebenenfalls in das Abzweigbzw. T-Stück für die Stichleitung integriert sind. 48. Anordnung nach einem dar Ansprüche 1 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass die LS-Schalter in der Zentrale mit dem Fi-Schalter bzw. einer Fi-Auslöseeinheit Auslösung z.B. mit einem die Auslösehebel der LS-Schalter verbindenden bzw. über brückenden Bügel od.dgl. mechanisch Auslösehebel bzw. verklinkt sind, und dass jeder LS-Schalter unabhängig wieder einschaltbar ist und dass der Bügel bzw. die Verklinkung vom Fi-Schalter bzw. der Auslöseeinheit alle Auslösehebel der LS-Schalter bei Auslösung gleichzeitig belastet. 49. Stromauslass, z.B. Steckdose oder Wandauslass, insbesondere für eine Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass der in Modulform ausgebildete Stromauslass Überwachungseinrichtungen zur Feststellung von Überströmen und/oder Fehlerströmen und gegebenenfalls eine Nullpunktschaltung (21) zur Ein- bzw. Ausschaltung des Stromes im Strom- oder Spannungsnulldurchgang und gegebenenfalls ein Stromschaltelement (15) besitzt, das von Schaltsignalen zugeordneter Schaltstellen steuerbar ist, für deren Empfang eine Signalenpf0ngsschaltung vorgesehen ist, und dass gegebenenfalls den Überwachungseinrichtungen zugeordnete Störungsrückmeldeschaltungen vorgesehen sind. 50. Flachleitung, insbesondere für eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass sie nebeneinander angeordnet zumindest einen Stromleiter für Stark- strom, insbesondere 220 V, einen Nulleiter und zumindest - einen vorzugsweise dünneren Leiter für Schwachstrom, z.B. 12 V, enthält, welche Leiter gemeinsam in einer trapezför- migen isolierenden Ummantelung nebeneinander angeordnet sind, in deren Isolierkörper gegebenenfalls eine Nut zwischen den Starkstrom- und Schwachstromleitern vorgesehen und gegebe nenfalls ein zwischen den Starkstrom- und Schwachstromleitern angeordneter Erdleiter geführt ist. 51. Wanddose, insbesondere für eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass sie zumindest eine, vorzugsweise zwei Anschlussstellen für eine Flach leitung, insbesondere trapezförmige Anschlussstellen, besitzt, und dass in ihrem Inneren, insbesondere im Bodenbereich, alle Leiter der Flachleitung verlangernde, von den Anschlussstellen ausgehende Leiter verlaufen, die Kontakte, z.B. Buchsen, Kes- serkontakte, bzw. Kontaktstellen für in die Dosen einschiebbzw. einsetzbare module bzw. an diesen angeordnete Kontakte, z.B. Stecker, Blattfedern, Messerkontakte, od.dgl., aufweisen. 52. Wanddose für eine Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 48 oder nach Anspruch 51, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw. die den Stromleiter und gegebenenfalls den leiter der Flachleitung verlängernrDLeiter in der Wanddose unterbrochen ist (sind), insbesondere unmittelbar nach dem Anschluss für die Flachleitung bzw. vor den Stromabnahmestellen für die einschiebbaren Module dass eine in die Dose einsetzbare Einheit vorgesehen ist, die zumindest die Überwachungsschaltung gegen überstrom und/oder Fehlerstrom und gegebenenfalls die weiteren Überwachungs-, die Steuer- und Empfangsschaltungen für ein den Stromfluss unterbrechendes Element trägt und dass die Einheit Überbrückungsleiter für den (die) unterbrochenen Leiter besitzt und dieser (diesen) bberbrückungsleitung(en) die gegebenenfalls das Element schaltenden Überwachungsschaltungen für die Wanddose zugeordnet sind. 53. Zentraleinheit, insbesondere für eine Einordnung nach einem der Anspruche 1 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass sie zwischen Anschlüssen (84) für die vom tromzähler kommenden etromleitungen und für die Stromleitungen jeder gemeinsemen Strom- und Steuerleitungen aufweisenden Leitung, insbesondere Flachleitung, für jede Phase einen, vorzugsweise eine Stromentnahme bis zu einer Leistung von 15 kW zulassenden, Leitungs schutzschelterblock und einen, vorzugsweise auf 250 mA eingestellten, Fehlerstromschutzschalter weist, dass sie eine i: :uslöseschaltung (115) für die Leitungsschutzschalter (82) aufweist, welcher Auslöseschaltung eine sie steuernde Empfans- schaltung für Störungsrückmeldesignale von den tiberwachungs- schaltungen der Stromennahmestellen zugeordnet ist, dass sie gegebenenfalls eine Anzeigeeinheit zur¯Anzeige der einlangenden 5 törungsrückmeld esigna le und gegebenenfalls die Stromversorgung für die Steuerleitungen enthalt, und dass sie gegebenenfalls eine Signalempfangs- und -weiterleitungseinheit (66) aufweist, in der in Äbhängigkeit von eingespeicherten Werten den von den Stromschaltstellen in die teuerleitung(en) abgegebenen Signalen andere Signale zuordenbar sind und als Schaltsignale für die Stromentnahmestellen in die Steuerleitung einspeisbar sind. 54. Absicherungseinheit insbesondere nach einem der An Ansprüche 1 bis 48, mit einem LS-Schalter fur jede Phase und einem Fi-Schalter bzw. einem die LS-Schalter auslösenden: Fi-Auslöse- teil, dadurch gekennzeichnet, dass die IS-Schalter und der Fi Schalter zu einer baueinheit zusammengefasst sind, dass in jedem LS-Schalter der über eine Brückeneinrichtung ausklinkenden Kurzschlussauslösespule zwei parallel geschaltete, im wesentlichen gleiche und jeweils über die Brückeneinrichtung mit jeweils einem eigenen Auslösehebel zusammenwirkende Bimetallauslösungen vor- bzw. nachgeschaltet sind, dass der Verklinkung bzw. Brückeneinrichtung einer der beiden Bimetallauslösungen jedes LS-Schalters eine Stelleinrichtung zugeordnet ist, mit der in Ruhestellung bzw. Spannungausfall in der Elektronik bzw. in den Steuerleitungen ein Wiedereinschalten des entsprechenden Auslösehebels verhindert wird, z.B. mit einem unter Federwirkung aus einer Spule heraustretenden Tauchanker, einer losge- lassenen Relaisfeder od.dgl., und welche die Brückeneinrichtung. beaufschlagt bzw. verstellt, dak bei Stromversorgung durch die Elektronik von der Stelleinrichtung in ihrer Arbeitslage die Schaltbrücke freigegeben ist, z.B. der Tauchanker ist in die Spule hineingezogen bzw. die die Brückeneinrichtung belastende Relaisfeder ist angezogen, und ein Wiedereinschalten der Auslösehebel zult, und dass zur gleichzeitigen Auslösung aller Auslösehebel ein diese mitnehmenderund vom Fi-Schalter bzw. vom Fi-Auslöseteil betätigterund die Auslösehebel in Abschaltstellung verstellender Bügel vorgesehen ist, so dass von den beiden gemeinsam abschaltbaren und getrennt einschaltbaren Auslösehebeln der einzelnen LS-Schalter der eine nur dann einschaltbar ist, wenn die Stelleinrichtung stromversorgt ist.

Inventors: HAWLAN, HANS, WILDHACK, HELMUT, DR.
Applicants: HAWLAN, HANS
Application year: 1984
Main classification: H02H3
IPC codes: H02G3, H02J13, H02H3