POWER PLANT

Abstract: 1. A power station with a reactor building and with separate buildings for components and auxiliary plant, characterized in that, the area of each separate building (25, 42 ; 35, 40, 44, 58) largely corresponds to the areas of the reactor building (24, 41) and in that, in a separate building (35, 40, 44, 58) one or more power station components or auxiliary plant (27 to 34 ; 45 to 52) are arranged.

Description: Kraftwerk Die Erfindung bezieht sich auf ein Kraftwerk mit Bauwerken für mindestens einen Dampferzeuger, mindestens einen Turbogenerator, mindestens eine Schaltanlage, mindestens eine Notspeiseeinrichtung und mindestens ein Notstromaggregat. Ein solches bekanntes Kraftwerk ist in der Fig. 1 dargestellt und in der zugehdrigen Figurenbeschreibung er läutert. Bei der Aufstellung eines fraftt,erkes in erd bebengetährdeten Gebieten muss Jedoch damit gerechnet werden, dass sich die einzelnen Gebäude gegenseitig verschieben und dabei gleichzeitig ihre Orientierung sowohl zu den Himmelsrichtungen wie auch zur Horizontalen ändern. Dabei darf es nicht passieren, dass Dbsp±- und andere VerF sorgungsleitungen unterbrochen werden oder die Gebäude reigungswinkel gegenüber der Horizontalen solche Werte einnehmen, dass eine weitere Nutzung ausgeschlossen wird. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kraftwerk zu entwerfen, das gegen.Erdbebenbeansspruchungen weniger empfindlich ist als bekannte Anlagen und daher besser dafür geeignet ist in erdbebengefährdeten Zonen aufgestellt zu werden. Es soll vor allem angestrebt werden, dass die einzelnen Gebäude bei einer angenommenen Verwerfung des Untergrundes in horizontaler und vertikaler Richtung möglichst ge ringfugige Dreh- und Kippbewegungen vollführen. Zugleich soll der hierzu erforderliche Mehr- aufwand so gering wie möglich gehalten werden. Bei einem Kraftwerk der eingangs genannten Art sind daher erfindungsgemäss das Notstromaggregat, und die Schaltanlage zur Erzielung einer erdbebensicheren Gebäu- w degrösse in einem gemeinsamen, separat vom Gebäude iiir den Dampferzeuger und vom/Gebäude für den Turbogenerator aufgestellten weiteren Gebäude untergebracht. Diese Lösung vermeidet zu kleine Gebäudeeinheiten. Ihr liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Schwenkbewegung, die das Gebäude durch die Erdbebenbeschleunigung vollführt, umso geringer ausfällt, Je grösser seine Grundfläche ist. Andererseits werden bei dieser Bauweise auch allzu grosse Gebäude vermieden, die ausserordentlich starke und auf wendige Fundamentplatten erfordern würden. Weiterhin wird die Anzahl der die einzelnen Gebäude verbindenden Rohr- und Kabelkanäle gegenüber bekannten Ausführungen verringert. Eine besonders vorteilhafte Lösung ergibt sich, wenn in Weiterbildung der Erfindung bei der Verwendung mehrerer Notstromaggregate diese im gemeinsamen Gebäude in an zwei einander gegenüberliegenden Fronten des Gebäudes angrenzenden Räumen untergebracht und die Schaltanlagen in den dazwischenliegenden Räumen angeordnet sind. Bei dieser Unterteilung des Gebäudes für die Notstromaggregate und Schaltanlagen kann bei einer Erweiterung des Kraftwerke um einen zweiten Kraftwerksblock dass gemeinsame Gebäude für die Notstromaggregate und Schaltanlagen in identischer Weise erweitert, d.h. verdoppelt werden. Dabei wird erreicht, dass die Notstromaggregate auch nach der Verdoppelung über die Aussenwand auf kürzestem Wege montiert, demontiert und mit Frischluft und Kühlluft versorgt werden. Ebenso wichtig ist es, dass die Verdoppelung ohne Spiegelung des für den--ersten Kraftwerksblock zuständigen Gebäudes ftlr die Notstromaggregate und Schaltanlagen möglich ist. Dies ist deshalb wichtig, weil eine Spiegelung wegen des unterschiedlichen Aufbaues in den einzelnen unterschiedlichen Sektionen dieses udFs mit einem erheblichen zusätzlichen konstruktiven Aufwand sowohl hinsichtlich der Plane für die Bauwerke als auch der Einbauten verbunden ist. f Eine besonders zweckmässige Bauausführung ergibt sich, wenn das gemeinsame Gebäude in Ausgestaltung der ErSin- dung mit einer Frontseite, die rechtwinklig zu 3enen Frontseiten steht, an der die Räume für die Notstrom- aggregate unmittelbar angrenzen, dem Gebäude für den Dampferzeuger zugewandt ist. Bei dieser Orientierung des beschriebenen Gebäudes kommt man beim Anschluss an das Gebäude für die Dampferzeuger mit wesentlich kürzeren Kabellängen aus, als in Jeder anderen Gebäudeorientierung. Weitere Einzelheiten der Erfindung werden anhand der in den Figuren dargestellten Aus fiihrungsbeispiele erläutert. Es zeigen: Fig. 1 ein vorbekanntes Kernkraftwerk, Fig. 2 ein um einen zweiten Kernreaktor erweiterbares Kernkraftwerk, bei dem die Notstromaggregate und die Schaltanlagen in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht sind und Fig. 3 ein Kernkraftwerk ähnlich dem in der Fig. 2 dargestellteni bei dem das Gebäude für die Notstromaggregate und Schaltanlagen weiterent wickelt ist. Die Fig. 1 zeigt anhand eines ausgeführten Kernkraftwerkes 1 die Anordnung der einzelnen Kraftwerksgebäude zueinander. Das zentrale Reaktorgebäude 2 hat einen kreisförmigen Grundriss. Es beinhaltet ,ausser dem Kernreaktor mehrere Wärmetauscher für den SekundErkreislauf (nicht dargestellt).Darüber hinaus beinhaltet es eine Vielzahl von elektrischen Verbrauchern, die auch im Störfall bei einer Notabschaltung des Kernreaktors mit elektrischer Energie versorgt werden müssen. Unmittelbar am Reaktorgebäude 2 schmiegt sich ein Reaktorhilfs anlagengebäude 3 an. Der Turbogenerator 4 ist, neben dem Reaktorgebäude 2 in einem separaten Gebäude, dem Maschinenhaus 5,aufgestellt. Am Reaktorhilfsanlagengebäude 3 ist ein Schaltanlagengebäude 6 angebaut. Hinter dem Schaltanlagengebäude 6 befindet sich ein weiteres kleines separates Gebäude 7, in dem im wesentlichen vier Notstromaggregate (nicht dargestellt) untergebracht sind. Ausserdem isst noch in einigem Abstand vom Reaktorgebäude 2 ein Notspeisegebäude 8 zu erkennen. Dieses enthält mehrere Notspeiseeinrichtungen (nicht dargestellt). Diese Gebäude sind untereinander mit Kanälen 9 bis 22 verbunden, die die verschiedenen Rohrleitungen und elektrischen Kabel auf- nehmen. Die Anschlüsse des Generators an das Verbrauchernetz sind hier der Übersichtlichkeit wegen weggelassen worden. Ein solches Kraftwerk 1 ist gegenüber grösseren Bodenverschiebungen oder Verwerfungen, wie sie sich in stark erdbebengefährdeten Gebieten ereignen könnten, empfindlich. Jene Gebäude, die verhältnismässig kleine Abmes- sungen haben, wie das Gebäude 7 für die Notstromaggregate, das Notspeisegebäude 8 und das Schaltanlagenge Gebäude 6 könnten bei gewissen Bodenbeschleunigungen relativ grosse Dreh- oder Kippbewegungen vollfUhren. Die Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemässes Kernkraftwerk 23, bei dem Je Kraftwerksblock nur noch drei, etwa gleichgrosse Gebäude verwendet werden. Es sind dies das Reaktorgebäude 24 mit dem Kernreaktor und den Wärmetauschern (nicht dargestellt) für den Sekundärkreislauf, das Gebäude 25 für den Turbogenerator 26 und ein drittes, die Notstromaggregate 27, 28, 29, 30, die zugehörigen Schaltanlagen 31, 32, 33, 34 und die Notspeiseeinrichtungen (nicht dargestellt) beherbergendes Gebäude 35. Infolge der Zusammenfassung der einzelnen Funktionseinheiten in drei verschiedenen Gebäuden'ist die Anzahl der zwischen den Gebäuden in Kanälen 36, 37, 38 verlegten Rohr- und Kabelverbindungen deutlich vermindert worden. Hierdurch verringert sich, zugleich aber auch das Bauvolumen sowohl hinsichtlich der Kanäle als auch der Gebäude. Alle drei in der Fig. 2 gezeigten Gebäude 24, 25, 35 halten untereinander einen Sicherheitsabstand ein. Hierdurch ist ein gewisser Bewegungsspielraum gegeben, der es den zwischen den einzelnen Gebäuden in Kanälen verlegten Rohr- und Kabelverbindungen ermöglicht, gering fugige Verschiebungen zwischen den Gebäuden elastisch aufzufangen. Infolge der Zusammenfassung der einzelnen Funktionseinheiten in nur drei Gebäuden sind diese in etwa so gross wie das Reaktorgebäude 24 geworden. Andererseits sind diese Gebäude auch nicht so gross, daB-ihre Funda- mente unverhältnismässig dick ausgeführt werden müssen. Schliesslich werden durch die Anordnung der Schaltanlagen 31, 32, 33, 34 zwischen den einzelnen Notstromaggregaten 27, 28, 29 und 30 und dem Reaktorgebäude 24 kurze Kabelanschlusslängen ermöglicht. Dieses in der Fig. 2 dargestellte Kernkraftwerk 23 kann hinsichtlich seiner elektrischen Leistung, wie gestrichelt angedeutet, durch einen zweiten Kraftwerksblock 39 verdoppelt werden. Dabei werden die,beiden Kraftwerksblöcken zugeordneten Notstromaggregat-, Notspeise- und Schaltanlagengebäude 35, 40 spiegelbildlich zusammengesetzt bzw. von vornherein in einem einzeigen entsprechend grossen Gebäude vereinigt. Die Fig. 3 zeigt eine Weiterentwicklung des Kraftwerks 23, 39 der Fig. 2. Während das Reaktorgebäude 41 und das Gebäude 42 iiir den Turbogenerator 43 unverändert sind, ist der innere Aufbau des Gebäudes 44 fur die Notstromaggregate 45, 46, 47, 48, Notspeiseeinrichtungen und Schaltanlagen 49, 50, 51, 52 geändert worden. So sind die vier Notstromaggregate 45 bis 48 und Notspeiseeinrichtungen paarweise längs einander gegen überliegenden Aussenwänden 53, 54 dieses Gebäudes und die zugehörigen Schaltanlagen in den Räumen zwischen den Notstromaggregaten untergebracht. Ausserdem ist das Gebäude 44 so zum Reaktorgebäude 41 angeordnet, dass jene Stirnseite 55 des Gebäudes 44, die sich zwischen zwei an die Notstromaggregate und Notspeiseeinrichtungen angrenzenden Aussenwände 53, 54 befindet, dem Reaktorgebäude 41 zugewandt ist. Bei dieser Konstruktion sind die Rohrleitungen und die Kabelanschlüsse zwischen den beiden Gebäuden ähnlich kurz wie jene des Ausführungsbeispiels der Fig. 2. Bei der NachrUstung eines zweiten Kraftwerksblocks mit einem zweiten Reaktorgebäude 56, einem weiteren Maschinenhaus 57 und einem weiteren Gebäude 58 für die Notstromaggregate, Notspeiseeinrichtungen und Schaltanlagen kann letzteres jedoch beim Zusammenbau mit dem Gebäude 44 - anders als beim Ausführungsbeispiel der Fig. 2 identisch mit Jenem des ersten Reaktorblocks ausgeführt werden. Dies erspart die Spiegelung des Gebäudes und der Bauelemente, wie sie bei einer Ergänzung des Gebäudes 35 für die Notstromaggregate, Notspeisesysteme und Schaltanlagen gemäss dem AusfUhrungsbeispiel der Fig. 2 notwendig geworden wäre. Hierdurch wird der Konstruktionsaufwand sowohl für die Bauwerke als auch für Einbauten deutlich verbilligt. Ausserdem grenzen nunmehr die beiden Schaltanlagenbe reiche der beiden Kraftwerksblöcke direkt aneinander. DarUber können die beiden Kraftwerkswarten angeordnet und im Bedarfsfall zu einem Raumbereich zusatz -iengefasst werden. Schliesslich bleiben bei dieser Aus führung alle Notstromaggregate und Notspeisesysteie auch bei dem aus zwei Kraftwerksblöcken bestehenden Kraftwerk von den Aussenwänden her zugänglich, wodurch die Montage und Demontage erleichtert wird. 10 Patentansprüche 3 Figuren

Claims: Patentansrüche 1. Kraftwerk mit Bauwerken für mindestens einen Dampferzeuger, mindestens einen Turbogenerator, mindestens eine Schaltanlage, mindestens eine Notspeiseeinrichtung und mindestens ein Notstromaggregat, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Notstromaggregat (27 bis 30, 45 bis 48) und die Schaltanlage (31 bis 34, 49 bis 52) zur Erzielung einer erdbebensicheren Gebäudegrösse in einem gemeinsamen, separat vom Gebäude (24, 41) für den Dampferzeuger und dem Gebäude (25, 42) für den Turbogenerator aufgestellten weiteren Gebäude (35, 40, 44, 58) untergebracht sind. 2. Kraftwerk nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei der Verwendung mehrerer Notstromaggregate (45 bis 48) diese im gemeinsamen Gebäude, in an zwei einander gegenüberliegenden Fronten (53, 54) des Gebäudes angrenzenden Räumen untergebracht und die Schaltanlagen (49 bis 52) in den dazwischenliegenden Räumen angeordnet sind. 3. Kraftwerk nach Anspruch 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das gemeinsame Gebäude (44, 58) mit einer Frontseite (55), die rechtwinklig zu jenen Frontseiten (53, 54) steht, an der die Räume für die Notstromaggregate (45 bis 48) unmittelbar angrenzen, dem Gebäude (41, 56) für den Dampferzeuger zugewandt ist. 4. Kraftwerk nach ffispruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass eine Steuer- und Bedienwarte über den Schaltanlagen (31 bis 34, 49 bis 52) angeordnet ist. 5. Kraftwerk nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass bei der Zusammenschaltung von zwei Kraftwerksblöcken die beiden Gebäude (44, 58) für die Schaltanlagen (49 bis 52) und Notstroaaggregate (45 bis 48) gleichgerichtet aneinandergebaut sind. 6. Kraftwerk nach Anspruch 4 und 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das beiden Kraftwerksblöcken gemeinsame Gebäude (44, 58) für die Schaltanlagen und Notstromaggregate eine für beide Kraftwerksblöcke zusammengefasste Steuer- und Bedienungswarte enthält. 7. Kraftwerk nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Notspeiseeinrichtungen in dem Gebäude (35, 40, 44, 58) für die Notstromaggregate und Schaltanlagen untergebracht sind. 8. Kraftwerk nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Notspeiseeinrichtungen unter der Ebene, in der die Notstromaggregate (27 bis 30, 45 bis 48) und die Schaltanlagen (31 bis 34, 49 bis 52) aufgestellt sind, untergebracht sind. 9. Kraftwerk nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Schaltanlagen (31 bis -34, 49 bis 51), Notstromaggregate (27 bis 30, 45 bis 48) und Notspeiseeinrichtungen zur Vermeidung von Rohr- und Kabelüberschneidungen in bestimmten, den festgelegten räumlichen Bereichen des Gebäudes (24, 41) für die Daipferzeuger zugeordneten Raumbereichen angeordnet sind. 10. Kraftwerk nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die einzelnen Gebäude (24,25,35,40,41,42,44,56,57,58) in einem gegenseitigen Abstand von mehr als einem Meter auigestellt sind.

Inventors: BORRMANN, KURT, DIPL.-ING., MITZELIS, PERIKLES, DIPL.-ING.
Applicants: KRAFTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT
Application year: 1983
Main classification: E04H5
IPC codes: G21D5, E04H5, E04H9, G21C13