METHOD OF CONTROLLING THE AMOUNT OF HEAT DELIVERED TO THE SECONDARY CYCLE OF A TWO-CYCLE HEATING SYSTEM, AND APPARATUS THEREFOR

Abstract: 1. Process for controlling the quantity of heat fed to the secondary circuit of a two-circuit heating system, using in the primary circuit a control member equipped with a final control element, characterized in that the product of the temperature difference between flow temperature and return temperature and the mass flow in the secondary circuit is passed to the final control element of the control member in the primary circuit as a correcting variable.

Description: Verfahren zum Steuern der dem Sekundärkreis eines Zweikreis Heizungssystems zugeführten¯Wärmemenge und Steuerorgan hierfür Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern der dem Sekundärkreis eines Zweikreis-Heizungssystems zugeführten Wärmemenge unter Verwendung eines mit einem Stellglied ausgerüsteten Steuerorgans. Wird die dem Sekundärkreis eines Zweikreis-Heizungssystems zugeführte Wärmemenge von einem Steuerorgan gesteuert, bei welchem Die Differenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Sekundärkreises dem Stellglied des Steuerorgans als Stellgrösse aufgegeben wird, dann steht diese Wärmemenge auf der Primärseite zur Verfügung, sobald das im Sekundärkreis zurückfliessende Medium in den Wärmetauscher oder das Mischventil eintritt. Die Folge ist eine sehr genaue Einhaltung einer be- stimmten, festgelegten Vorlauftemperatur. Voraussetzung für ein solches Verfahren ist jedoch ein gleichbleibender Mengenstrom auf der Sekundärseite. Es gibt jedoch Heizungsanlagen, bei welchen der Mengenstrom grösseren Schwankungen unterworfen ist, z. 8. Gebäudeheizungen, die mit einer gröBeren Anzahl von thermostatischen Heizkörperventilen ausgerüstet sind. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art anzugeben, bei welchem nehem der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf auch der Mengenstrom erfasst und verwertet wird. Die Lösung besteht darin, dass das Produkt aus der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur im Sekundärkreis einerseits und dem Mengenstrom andererseits dem Stellglied des Steuerorgans als Stellgrösse aufgegeben wird. Mit dem Verfahren nach der Erfindung kann die primärseitige Wärmezufuhr auch bei stark schwankendem Mengenstrom im Sekundärkreis sehr schnell erfasst und genau bemessen werden. Vorteilhafterweise wird der von den Temperaturfühlern vorge gebene Stellweg mit einem dem Mengenstrom entsprechenden Faktor multipliziert. Das entsprechende Steuerorgan weist ein motorisches Stellglied auf und ist mit einem Vorlauffühler, einem Rücklauffühler und einem Mengenstromfühler ausgestattet, Die Messsignale dieser Fühler werden von einem Regler aufgenommen und zu Stellsignalen verarbeitet. Mit diesem Steuerorgan kann die Vorlauftemperatur weitgehend konstant gehalten werden, weil es die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf sowie den Mengenstrom im Sekundärkreis misst und eine entsprechende Stellbewegung des Stellgliedes bewirkt, Die Bauelemente des Steuerorgans sind so bemessen, dass der Übertragungsbeiwert bestimmt wird von dem grösstmöglichen Stellweg am Steuerorgan einerseits und einer bestimmten maximalen Wärmemenge andererseits. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Im Sekundärkreis des Wärmetauschers 7 befinden sich der Vorlauffühler 1, der Rücklauffühler 2 sowie der Mengenstromfühler 3, Sie sind mittels Übertragungsleitungen mit dem Regler 4 verbunden. Eine weitere Übertragungsleitung führt vom Regler 4 zum motorischen Stellglied 6 des Regulierventils 5. Die Wirkungsweise des Systems gemäss Zeichnung ist folgende: Es sei angenommen, die Anlage werde primärseitig mit HeiB- 0 wasser von 130 C beheizt, während auf der Sekundärseite Warm- wasser von 900/70 ob erzeugt wird, Die Vorlauftemperatur von 90 0C im Sekundärkreis wird innerhalb enger Grenzen konstant gehalten. Solange die Anlage mit ungedrosseltem Mengenstrom arbeitet, werden sich Änderungen im Energiebedarf des Wärmeverbrauchers 8 allein auf die Rücklauftemperatur im Sekundärkreis auswirken. Arbeitet die Anlage also über längere Zeit mit halher Leistung, so wird das Rücklaufwasser mit 800C zum Wärmetauscher zurückfliessen, Dementsprechend wird sich das Ventil 5 auf halbe Durchflussmenge einstellen. Verringert sich unter diesen Umständen auch noch der Mengenstrom um 50%, so wird das Ventil 5 nur noch ein Viertel seiner maximalen Durchflussmenge passieren lassen.

Claims: Patentansprüche 1. Verfahren zum Steuern der dem Sekundärkreis eines Zweikreis-Heizungssystems zugeführten Wärmemenge unter Verwendung eines mit einem Stellglied ausgerüsteten Steuerorgans, dadurch gekennzeichnet, dass das Produkt aus der Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur im Sekundärkreis einerseits und dem Mengenstrom andererseits dem Stellglied des Steuerorgans als Stellgrösse aufgegeben wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1 unter Verwendung eines Steuerorgans mit einem Vorlauffühler, einem Rücklauffühler und einem Mengenstromfühler, wodurch die von dem Stellglied zurückgelegten Stellwege bei gleichzeitiger Erwärmung oder Abkühlung der Temperaturfühler addierbar, bei Erwärmung des einen Temperaturfühlers und Abkühlung des anderen Temperaturfühlers dagegen subtrahierbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der von den Temperaturfühlern (2,3) vorgegebene Stellweg mit einem dem Mengenstrom entsprechenden Faktor multipliziert wird. 3. Steuerorgan zur Durchführung des Verfahrens nach den An sprüchen 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es ein motorisches Stellglied (6) aufweist und mit einem Vorlauffühler (1), einem Rücklauffühler (2) und einem Mengenstromfühler (3) ausgestattet ist.

Inventors: BAHR, THOMAS, Bähr, Thomas
Applicants: BAHR, THOMAS
Application year: 1983
Main classification: F24D3
IPC codes: F24D19, F24D10