CONTROL SYSTEM FOR CONTROLLING THE HEATING OF DOMESTIC WATER FOR A STORAGE TANK

Abstract: 1. Apparatus for an automatic temperature control of the water which is contained in a water storage container (1) and is heated by means of a heat exchanger (9), which is disposed outside the storage container and provided with primary and secondary circuits and is supplied on its primary side with heat energy from a heat source, wherein the water to be heated flows through the secondary circuit and is withdrawn from the storage vessel near its bottom and by a thermostat-controlled charging pump (10) is pumped through the neat exchanger and returned in a heated state near the cover, characterized in that a first thermostat (T1) is disposed in the storage container (1), preferably adjacent to the middle of the storage container, a second thermostat (T2) is connected in series with the first thermostat (T1) and disposed in the region between the cold water zone at the bottom of the storage container (1) and the entrance of the secondary circuit to the heat exchanger (9), the first thermostat (T1) energizing the charging pump (10) for the charging operation, and the second thermostat (T2) deenergizing the charging pump for terminating the charging operation, the first thermostat (T1) being closed at a predetermined first temperature of the water for consumption and the second thermostat (T2) being opened at a predetermined upper temperature of the water for consumption so that the water for consumption which is to be heated is circulated only once, and a final control element adjusting or automatically controlling the flow rate is provided in the secondary circuit.

Description: Regelvorrichtung zur Regelung der Erwärmung von Brauchwasser für einen Speicherbehälter Die Erfindung betrifft eine Regelvorrichtung zur Regelung der Erwärmung von Brauchwasser für einen Speicherbehälter unter Verwendung eines mit einem Primär- und einem Sekundärkreislauf ausgestatteten, getrennt angeordneten Wärmetauschers, wobei das zu erwärmende Wasser im Sekundärkreislauf dem Speicherbehälter bodenseitig entnommen und durch eine thermostatgesteuerte Ladepumpe über den Wärmetauscher in erwärmtem Zustand deckelseitig rückgeführt wird. Bei üblichen Brauchwasserbereitern ist innen etwa in der unteren Hälfte eines z.B. zylindrischen, stehenden und mit entsprechender Wärmeisolierung versehenen Speicherbehälters ein Wärmetauscher angebracht, der mit dem Heizkreislauf meistens einer Zentralheizungsanlage - beaufschlagt wird. Bei derartigen Anlagen gibt das z.B. vom Zentralheizungskessel kommende Heizmedium einen Teil der in ihm enthaltenen Wärmemenge an das im Speicherbehälter befindliche Wasser ab, welches sich, bedingt durch die Konvektion, gleichmässig erwärmt. Je höher aber dabei die Temperatur des Wassers im Behälter ansteigt, desto höher wird auch die Temperatur des vom Wärmetauscher zurückfliessenden Wassers. Das bedeutet aber, dass der Temperaturunterschied zwischen dem Inhalt des Speicherbehälters und dem z.B. vom Heizkessel kommenden Wassers ("Vorlauf") geringer wird und demzufolge immer weniger Wärme in das Brauchwasser abgegeben wird; die Leistung bzw. der Wirkungsgrad des Wärmetauschers sinken daher mit zunehmender Temperatur des Brauchwassers ab. Bei einer. Brauchwasserbereitung mittels Sonnenenergie ist die Anordnung im wesentlichen gleich der oben beschriebenen, wobei in diesem Fall der Wärmetauscher mit dem Heizkreislauf der Solaranlage verbunden ist. Dieser oben beschriebene, bei zunehmender Temperatur des Brauchwassers sinkende Wirkungsgrad des Wärmetauschers führt bei Anwendung von Wärmepumpen zur Brauchwasserbereitung zu Problemen, weil die Wärmepumpe nur eine geringe Leistungsbreite hat und bei sinkender Leistungsabgabe abschaltet. Dies hat zur Folge, dass mit zunehmender Temperatur des Brauchwassers die Einschaltdauer der Pumpe abnimmt und diese intermittierend zu arbeiten beginnt. Bedingt durch die notwendigen Abkühlzeiten bis zur Wiedereinschaltung der Wärmepumpe wird der Zeitraum bis zur kompletten Erwärmung des Brauchwasserbereiters entsprechend vergrössert bzw. die maximal mögliche Temperatur erreicht. Andererseits ist aus der DT-OS 25 08 135 ein Speicher mit einem getrennten Wärmetauscher bekannt, welcher primärseitig an eine Heizungsanlage angeschlossenist. Sekundärseitig ist eine thermostatgesteuerte Pumpe vorgesehen, welche das zu erwärmende Wasser dem Speicher unten entnimmt, durch den Wärmetauscher leitet, und dem Speicher oben zurückführt. Als kennzeichnendes Merkmal ist im Wärmetauscher ein elektrisches Heizgerät vorgesehen, welches eine zusätzliche Wrmezufuhr und damit eine gewisse Anpassung an schwankende Betriebsverhältnisse ermöglicht. Eine Kombination eines solchen Wärmetauschers mit einer Wärmepumpe erfordert den Einsatz kostspieliger elektrischer Energie und kann daher aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht in Betracht gezogen werden. Ziel der Erfindung is es daher, eine im Aufbau einfache Regelvorrichtung der eingangs angegebenen Art zu schaffen, wobei bei der Anwendung einer Wärmepumpe ein intermittierendes Arbeiten der Wärmepumpe vermieden werden soll. Gemäss der Erfindung wird dies dadurch erreicht, dass ein erster Thermostat im Speicher, vorzugsweise im Bereich der Mitte des Speichers und ein zweiter Thermostat im Bereich zwischen der Kaltwasserzone am Boden des Speicherbehälters und der Eintrittsstelle des Sekundärkreislaufes in den Wärmetauscher angeordnet sind, wobei der erste Thermostat die Ladepumpe für den Ladevorgang einschaltet, und der zweite Thermostat die Ladepumpe zur Beendigung des Ladevorgangs ausschaltet und wobei der erste Thermostat bei einer vorbestimmten unteren Brauchwassertemperatur geschlossen ist, und der zweite Thermostat bei einer vorbestimmten oberen Brauchwassertemperatur geöffnet ist. Der Primärkreislauf enthält vorzugsweise eine Wärmepumpe, wobei der Wärmetauscher in seiner Wärmeübertragungsleistung mit der Wärmepumpe derart abgestimmt ist, dass die maximal abgegebene Wärmemenge mit höchster Temperatur auf das Brauchwasser übertragen wird. Dieser Sekundärkreislauf ist zusätzlich vorzugsweise mit einem Drosselventil zur Einstellung bzw. Regulierung der Durchflussmenge und einem Thermoflussverhinderer ausgerüstet. Die erfindungsgemässe Regelvorrichtung gewährleistet nun im Verein mit der abgestimmten Wärmeübertragungsleistung des Wärmetauschers und der mittels des Drosselventils eingestellte Fördermenge des Sekundärkreislaufes eine Temperaturerhöhung des an der tiefstmöglichen Stelle entnommenen kalten Brauchwassers auf die maximal mögliche Endtemperatur bei höchstens einmaligem Durchlauf des zu erwärmenden Brauchwassers. Der Speicher wird von oben geladen und die Trennschichte zwischen warmes und kalten Brauchwasser wandert nach unten, bis die Ladung des Speichers beendet ist. Es kommt daher zu keiner unerwünschten Vermischnng von warmen und kalten Wasser, wie dies durch die Konvektion bedingte Turbulenz bei herkömmlichen Speichernder Fall ist. Weitere Einzelheiten und Merkmale der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen Figur 1 eine schematische Darstellung eines Beispiels der erfindungsgemässen Regelvorrichtung für eine Speicher mit einem getrennten Wärmetauscher, welcher primär seitig an eine Wärmepumpe angeschlossen ist Figur 2 ein weiteres Beispiel einer Variante des Beispiels nach Figur 1, und Figur 3 ein Beispiel nach Figur 2 für zwei Speicher. In Fig. 1 ist der druckfeste Speicherbehälter mit 1 bezeichnet und hat vorzugsweise die Form eines stehenden Zylinders mit gewölbtem Boden 2 und ebenso gewölbtem Deckel 3. In den Boden 2 führt ein Kaltwasser-ZuSühRrohr 4, dessen innerem Ende ein Prallblech 5 gegenüberliegt. Im Deckel 3 befindet sich die Entnahmeleitung 6 für das Brauchwasser. Auch im Oberteil des Speicherbehälters 1, nahe dem Deckel 3, befindet sich ein Verteilerblech 7. Der Sekundärkreislauf ist durch die Rohrstücke 8a, 8b und 8c aufgebaut. Das Rohrstück 8a kommt von dem allgemein mit 9 bezeichneten Wärmetauscher und mündet in den Deckel 3. Das Rohrstück 8b geht vom Boden 2 aus zu einer Ladepumpe 10, einem einstellbaren Drosselventil 11 und einem Thermoflussverhinderer 12, der eine Zirkulation ohne Lauf der Ladepumpe verhindert. Das Rohrstück 8c führt vom Thermoflussverhinderer 12 zum Wärmeaustauscher 9 zurück. Für die Regelung sind im Sekundärkreislauf die Thermostate T1 und T2 vorgesehen, wobei der Thermostat T1 etwa mittig am Speicher 1 und der Thermostat T2 beim Eintritt des Rohrstückes 8c in den WärmeaustaGsffier 9 angeordnet sind. Der Primärkreislauf besteht aus einer Wärmepumpe 13, einer Umwälzpumpe 14, einem Vorrangventil (elektromagnetisch betätigbares Dreiwegventil) 15, welches im dargestellten Anwendungsfalle die Heizung 16 ausserhalb der Ladezeit des Brauchwasserbereiters versorgt. Ferner ist im Primärkreislauf der Thermostat T3 angeordnet, und zwar bei der Eintrittsstelle des Primärkreislaufmediums in den Wärmeaustauscher 9. Die Regelung dieses Systems erfolgt auf folgende Art: Eine Schalteinrichtung ist mit 17 bezeichnet und enthält ein Relais mit einer Spule 18 und mit im Ruhezustand offenen Kontakten 19, 20a und 20b. Die Spule 18 liegt in Serie mit den Kontakten der ebenfalls in Serie liegenden Thermostate T1 und T2 an einer Versorgungsspannung (z.B. Netzspannung). Ist die Temperatur des Brauchwassers im Speicher 1 genügend hoch, so ist der Kontakt des Thermostates T1 offen. Der Kontakt des Thermostates T2 ist geschlossen, da kaltes Brauchwasser im Sekundärkreislauf von der Bodenseite des Speichers her ansteht. Wird warmes Brauchwasser über die Entnahmeleitung 6 entnommen, so fliesst kaltes Wasser über das Zuführrohr 4 zu. Sobald die Temperatur an der Stelle des Thermostates T1 einen vorbestimmten Wert unterschreitet, schliesst der Kontakt des Thermostates T1 und schliesst damit den Stromkreis für die Spule 18, sodass die Kontakte 19, 20a und 20b schliessen. Der Kontakt 19 dient als Selbsthaltekontakt, d.h. er überbrückt den Kontakt des Thermostaten T1. Durch die geschlossenen Kontakte 20a und 20b werden einerseits das elektromagnetisch betätigte Vorrangventil 15 direkt, und andererseits die Ladepumpe 10 über den Kontakt des Thermostaten T3 an die Versorgunssspannung gelegt. Der Kontakt des Thermostaten T3 ist unterhalb einer vorbestimmten Temperatur des Primärkreislaufmediums geöffnet, d.h. die Ladepumpe beginnt erst dann zu arbeiten, bis beim Thermostat T3 die Vorlauftemperatur erreicht ist. Die Wärmeübertragungsleistung des Wärmetauschers 9 und die mittels Drosselventil 11 eingestellte Fördermenge des Sekundärkreislaufes gewährleisten nun eine Temperaturerhöhung des an der tiefstmöglichen Stelle entnommenen kalten Brauchwassers und eine Temperaturerhöhung auf die maximal mögliche Endtemperatur bei höchstens einmaligem Durchlauf des zu erwärmenden Brauchwassers. Der Speicher 1 wird von oben geladen und die Trennschicht zwischen warmen und kalten Brauchwasser wandert nach unten, bis die Ladung des Speichers 1 beendet ist und der Thermostat T2 den Stromkreis für die Spule 18 unterbricht, sodass die Kontakte 19, 20a und 20b unterbrechen und somit das Vorrangventil 15 wieder auf Heizbetrieb umgestellt wird, Ist die Heizung 16 nicht in Betrieb, dann schaltet ausser den oben beschriebenen Schaltvorgängen der Thermostat T1 zusätzlich die Wärmepumpe 13 ein und den Primärkreislauf zu. Nach Erreichung der maximalen Vorlauftemperatur schaltet der Thermostat T3 wieder die Ladepumpe 10 ein, womit sichergestellt ist, dass der Sekundärkreislauf erst bei voller Leistungsabgabe des Primärkreislaufes in Betrieb gesetzt wird. Der Thermostat T1 kann in beliebiger Höhe des Speicherbehälters angeordnet sein, bestimmend für seine Lage ist normalerweise der gewünschte Entladungszustand des Speichers bis zum Einsetzen des AuSheizvorganges. Selbstverständlich sind auch andere Ausführungsformen möglich, z.B. kann die Wärmepumpe nur zur Brachwasserbereitung eingesetzt sein oder kann der Primärkreislauf von einem Zwischenmedium oder Kühlmittel' durchströmt sein. Auch bei der Regelung sind andere Elemente gleicher Wirkung möglich, so kann z.B. der Thermostat T3 durch ein Zeitrelais ersetzt werden, d.h. die Ladepumpe wird nach dem Schliessen der Kontakte 20a, 20b um ein vorbestimmtes Zeitintervall verzögert eingeschaltet. Selbstverständlich kann statt einer Wärmepumpe zur Energiezufuhr z.B. auch ein Zentralheizungskessel oder eine Solaranlage eingesetzt werden. Auch bei diesen Heizsystemen gewährleistet die während des ganzen Ladevorganges konstante Wärmeübertragungsleistung einen gleichbleibenden hohen Wirkungsgrad der Anlage. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass die Durchflussmenge des Sekundärkreislaufes des Wärmetauschers in Abhängigkeit von der Austrittstemperatur des Wassers aus dem Wärmetauscher geregelt wird. Eine Vorrichtung hiefür enthält im Sekundärkreislauf ein Stellglied zur Regelung der Durchflussmenge, welches in Abhängigkeit von der mittels eines zusätzlichen Temperaturfühlers festge- stellten Austrittstemperatur des Wassers aus dem Wärmetauscher geregelt ist (Fig. 2 und 3). Die Regelung der Durchflussmenge kann stetig oder unstetig, d.h. beispielsweise als Zeitpunktregelung erfolgen. In Fig. 2 und 3 sind die zur Fig. 1 gleichen Elemente mit gleichen Bezugszeichen versehen, sodass sich deren Beschreibung erübrigt. Wie beim Beispiel nach Fig. 1 geht das Rohrstück 8b vom Boden 2 aus zu einer Ladepumpe 10, einem einstellbaren Drosselventil 11. Parallel zum Drosselventil 11 liegt ein Magnetventil 21 in Serie mit einem weiteren Drosselventil 22, Das Rohrstück 8c führt vom Drosselventil 11 zum Wärmeaustauscher 9 zurück. Ein zusätzlicher Thermostat T4 ist beim Austritt des Sekundärkreislaufes aus dem Wärmetauscher 9 angeordnet, Die Regelung gemäss dem Beispiel nach Fig. 2 erfolgt auf folgende Weise: Ist die Temperatur des Brauchwassers in Speicher 1 genügend hoch, so ist der Kontakt des Thermostates T1 offen. Der Kontakt des Thermostates T2 ist geschlossen, da kaltes Brauchwasser von der Bodenseite des Speichers her ansteht. Wird warmes Brauchwasser über die Entnahmeleitung 6 entnommen, so fliesst kaltes Wasser über das Zuführrohr 4 zu. Sobald die Temperatur an der Stelle des Thermostates T1 einen vorbestimmten Wert unterschreitet, schliesst der Kontakt des Thermostates T1 und schliesst damit den Stromkreis für die Spule 18, sodass die Kontakte 19, 20a und 20b schliessen. Der Kontakt 19 dient als Selbsthaltekontakt, d.h. er überbrückt den Kontakt des Thermostaten T1. Durch die geschlossenen Kontakte 20a und 20b werden einerseits das elektromagnetisch betätigte Vorrangventil 15 direkt und andererseits über den Kontakt des Thermostaten T3 die Ladepumpe, sowie das Magnetventil 21 über den Kontakt des Thermostaten T4 an die Versorgungsspannung gelegt. Der Kontakt des Thermostaten T3 ist unterhalb einer vorbestimmten Temperatur des Primärkreislaufmediums geöffnet, d.h, die Ladepumpe beginnt erst dann zu arbeiten, bis beim Thermostat T3 die Vorlauftemperatur erreicht ist. Der Kontakt des Thermostaten T4 ist oberhalb einer vorbestimmten Temperatur von vorzugsweise 50 0C geschlossen, sodass das Magnetventil 21 geöffnet ist und die Durchflussmenge ein Maximum ist. Sinkt die Temperatur beim Thermostaten T4, so öffnet der Kontakt des Thermostaten T4 bedingt durch dessen Hysterese bei ca. 450C und das Magnetventil 21 schliesst, sodass die Durchflussmenge ein Minimum i B S . Die maximale bzw. minimale Durchflussmenge wird durch die Drosselventile 11 bzw. 22 festgelegt und gewährleisten nun eine Temperaturerhöhung des an der tiefstmöglichen Stelle entnommenen kalten Brauchwassers und eine Temperaturerhöhung auf die maximale Endtemperatur bei höchstens einmaligem Durchlauf des zu erwärmenden Brauchwassers. Der Speicher 1 wird von oben geladen und die Trennschichte zwischen warmen und kaltem Brauchwasser wandert nach unten, bis die Ladung des Speichers 1 beendet ist und der Thermostat T2 den Stromkreis für die Spule 18 unter bricht, sodass die Kontakte 19, 20a und 20b unterbrechen und somit das Vorrangsventil 15 wieder auf Heizbetrieb umgestellt wird. Die Fig. 3 zeigt die Anwendung der Erfindung bei der Kombination einer Wärmepumpe 13 mit einem Speicher 1 für die Brauchwassererzeugung und einem Speicher 1' für die Heizwassererzeugung, wobei die dem Speicher 1' zugeordneten Elemente mit den gleichen Bezugszeichen wie beim Speicher 1, jedoch mit Apostroph (') versehen sind. In diesem Falle ist ein weiterer Kontakt 20c im Relais der Regeleinrichtung 17 vorgesehen, welcher den Stromkreis zur Inbetriebsetzung der Ladepumpe 10' unterbricht, sobald die Spule 18 des Relais erregt wird, sodass der Kreis zur Brauchwassererzeugung vor rangig betrieben wird. Die Funktion dieser Anordnung gleicht ansonsten jener des vorherigen Ausführungsbeispiels, sodass sich deren Beschreibung erübrigt. In beiden beschriebenen Ausführungsbeispielen nach Fig. 2 und 3 bewirkt die Überbrückung (Bypass) des im Sekundärkreislauf liegenden ersten Drosselventils 11, 11' durch das Magnetventil 21, 21' oder der Kombination Magnetventil 21, 21' mit dem zweiten Drosselventil 22, 22' eine Erhöhung der Durchflussmenge des Wassers durch die Wärmeaustauscher 9, 9', sodass ein erhöhtes Wärmeangebot der Wärmepumpe ein Einschalten des Thermostaten T4 bzw. T4' bewirkt und in vorteilhafter Weise zur rascheren Füllung des Speichers genützt werden kann. Das Stellglied zur Regelung der Durchflussmenge kann erfindungsgemäss auch als stetig verstellbares Ventil ausgebildet sein, welches z.B. durch ein Stellmotor verstellbar ist und zwar ebenfalls in Abhängigkeit von der Wassertemperatur an der Austrittsstelle des Sekundärkreislaufes aus dem Wärmeaustauscher wobei die z.B. mittels eines Thermoelementes gemessene, der Temperatur entsprechende Spannung (Istwert) verstärkt und mit einem wählbaren Sollwert verglichen wird, wobei die Differenzspannung zwischen Soll- und Istwert über einen Endverstärker dem Stellmotor zugeführt wird. Mit einem derartigen Regelkreis kann auch der Antriebsmotor für die Ladepumpe 10, 10' geregelt werden, d.h. als Stellglied wirken, wobei durch änderung der Umdrehungszahl in Abhängigkeit von der obigen Differenzspannung die Durchflussmenge dem jeweiligen Wärmeangebot angepasst wird. In diesem Fall ist der Antriebsmotor an den Ausgang des Endverstärkers angeschlossen.

Claims: Patentansprüche 1. Regelvorrichtung zur Regelung der Erwärmung von Brauchwasser für einen Speicherbehälter unter Verwendung eines mit einem Primär- und einem Sekundärkreislauf ausgestatteten, getrennt angeordneten Wärmetauschers, wobei das zu erwärmende Wasser im Sekundärkreislauf dem Speicherbehälter bodenseitig entnommen und durch eine thermostatgesteuerte Ladepumpe über den Wärmetauscher in erwärmtem Zustand deckelseitig rückgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Thermostat (T1) im Speicher (1), vorzugsweise im Bereich der Mitte des Speichers und ein zweiter Thermostat (T2) im Bereich zwischen der Kaltwasserzone am Boden des Speicherbehälters (1) und der Eintrittsstelle des Sekundärkreislaufes in den Wärmetauscher (9j angeordnet sind, wobei der erste Thermostat (T1) die Ladepumpe (10) für den Ladevorgang einschaltet, und der zweite Thermostat (T2) die Ladepumpe zur Beendigung des Ladevorgangs ausschaltet, und wobei der erste Thermostat (T1) bei einr vorbestimmten unteren Brauchwassertemperatur geschlossen ist, und der zweite Thermostat (T2) bei einer vorbestimmten oberen Brauchwassertemperatur geöffnet ist. 2. Regelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter Thermostat (T3) beim Eintritt des Primärkreis laufes in den Wärmetauscher (9) angeordnet ist, welcher in Serie mit dem Stromkreis für die Ladepumpe (10) geschaltet ist und dadurch der Einschaltvorgang für die Ladepumpe (10) durch den ersten Thermostaten (T1) ermöglicht, wobei der dritte Thermostat (T3) bei einer vorbestimmten oberen Temperatur des Primärkreislaufmediums geschlossen ist. 3. Regelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Primärkreislauf des Wärmetauschers (9) in an sich bekannter Weise ein Dreiwegventil (15) angeordnet ist, welches beim Ladevorgang durch den ersten und zweiten Thermostat (T1, T2) zu- bzw. abgeschaltet wird. 4. Regelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im Sekundärkreislauf in Serie mit der Ladepumpe (10) ein einstellbares Drosselventil (11) vorgesehen ist, wobei die Durchflussmenge im Sekundärkreislauf in Abhängigkeit von der Wärme übertragungsleistung des Wärmetauschers (9) durch das Drosselventil so eingestellt bzw. reguliert ist, dass eine maximale mögliche Endtemperatur des zu erwärmenden Wassers bei der einmaligen Umwälzung gewährleistet ist. 5. Regelvorrichtung nach den Ansprüchen 1 und 4, dadurch ge- kennzeichnet, dass im Sekundärkreislauf ein Stellglied zur Regelung der Durchflussmenge vorgesehen ist, welches in Abhängigkeit von der, mittels eines Temperaturfühlers festge- stellten Austrittstemperatur des Wassers aus dem Wärmetauscher (9) geregelt ist. 6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied ein Magnetventil (21) umfasst, welches parallel zu einem ersten Drosselventil (11) im Sekundärkreislauf liegt. 7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Drosselventil (22) in Serie mit dem Nagnetventil (21) liegt. 8. Vorrichtung nach den Anspruchen 5 bis 7, dadurch gekennv zeichnet, dass als Temperaturfühler ein Thermostat (T4) an der Austrittsstelle des Sekundärkreislaufes beim Wärmeaus- > - tauscher (9) vorgesehen ist, welcher oberhalb einer vorbestimmten Wassertemperatur von vorzugsweise 500C geschlossen ist und dadurch das Magnetventil (21) offnet, wenn die Ladepumpe in Betrieb gesetzt ist. 9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied als stetig verstellbares Ventil ausgebildet ist. ln. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das stetig verstellbare Ventil vorzugsweise durch einen Stellmotor verstellbar ist, wobei ein Thermoelement als Thermofühler vorgesehen ist, dessen Spannung verstarkt und als Istwert mit einem w'ählbaren Sollwert verglichen wird, wobei die Differenz zwischen Soll- und Istwert über einem Endverstärker dem Stellmotor für das stetig verstellbare Ventil zugeführt ist. 11. Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladepumpe (10, 10') 10 als Stellglied vorgesehen ist, wobei der Antriebsmotor der Ladepumpe an den Ausgang des Endverstärkers angeschlossen ist.

Inventors: HARTMANN, FERDINAND
Applicants: AUSTRIA EMAIL-EHT AKTIENGESELLSCHAFT
Application year: 1981
Main classification: F24D19
IPC codes: F24D17, F24D19