HEAT PUMP AND PROCESS FOR OPERATING THE SAME

Abstract: 1. A heat pump having a vaporizer (4) for a coolant which transfers heat by way of a compressor (6) to a condenser (10) which is connected to the vaporizer (4) by a return line, characterised in that, in the return line, there is arranged an exchange vessel (20) which by means of controllable valves (14, 22, 28 and 18, 24, 26) forms a separate circuit for the coolant, respectively in series with the vaporizer (4) and the compressor (6), or the compressor (6) and the condenser (10), and which is so arranged in the return line that the coolant can be transferable from the condenser (10) into the exchange vessel (20) and thence into the vaporizer (4).

Description: W2rmepumpe Die Erfindung bezieht sich auf eine Wärmepumpe mit einem Verdampfer für ein Kältemittel, das über einen Verdichter Wärme zu einem Kondensator überträgt, der über eine Rückleitung mit dem Verdampfer verbunden ist. Durch Sonneneinstrahlung und die Tatsache, dass bei jedem Energieverbrauch Wärme an die Umwelt abgegeben wird, steht in der Luft, im Wasser und im Erdreich immer Wärme zur Verfügung. Das Temperaturniveau dieser Wärme ist jedoch so niedrig, dass sie zur Raumheizung im allgemeinen nicht verwendet werden kann. Diese Erhöhung der Temperatur übernimmt die WÅarmepumpe. Eine WÅarme- pumpenanlage kann bekanntlich im wesentlichen in drei Aufgabenbereiche unterteilt werden, nämlich die Wärme- gerinnung, die Temperaturerhöhung in der Wärmepumpen- zentrale und die Wärmeabgabe, beispielsweise an ein Raumheizungssystem. Mit geeigneten Installationen sammelt die Wärmepumpenanlage aus der Umgebung, insbc-- sondere einer Solaranlage, Wärme und leitet. sie zur ärmepumpenzentrale, die als Hauptteile einen Verdampfer, einen Kompressor sowie einen tondensator und eine Regeleinrichtung enthält. Die zugeführte Wärme wird im Verdampfer auf den Kreislauf der Wärmepumpe übertragen, indem ein im Kreislauf zirkulierendes Kältemittel, beispielsweise Fluor-Kohlenwasserstoffe, zum Verdampfen gebracht wird. Dadurch nimmt das Kältemedium die zugeführte Wärme auf und leitet sie zum Kompressor weiter. Der von einem Elektro-, Gas-, Diesel- oder auch Stirlingmotor angetriebene Kompressor verdichtet das Kältemittel unter Aufwendung von Energie und erwärmt es. Der Druck wird erhöht, bis die für das Raumheizungssystem benötigte Temperatur erreicht ist Im Kondensator wird das erwOrmte Kältemittel wieder verflüssigt und die dadurch freiwerdende Wärme auf das Raumheizungssystem übertragen. Durch eine in der Rückleitung angeordnete gesteuerte Drosseleinrichtung wird das Kältemittel wieder auf den Druck des Verdampfers gebracht und der Vorgang im Kreislauf der Wärmepumpe kann beim Verdampfer von neuem beginnen. Das Kältemittel durchläuft einen thermodynamischen Prozess zwischen der Verdampfungstemperatur Ta und der Kondensationstemperatur Ti, wobei die vom Kondensator an das Heizungssystem abgegebene Wärmemenge von der mechanischen Arbeit und der Leistungszahl E der Värme- pumpe abhängt. Die Leistungszahl # setzt sich zusammen aus der thermodynamischen oder Carnot'schen Leistungszahl Sc und dem energetischen > 'irkungsgrad a der Wärme- pumpe. Für die aufzuwendende Energie sind die Temperaturen im Verdampfer und im Kondensator massgebend. Damit die Temperatur im Kondensator möglichst dicht über der Temperatur der zu heizenden Räume bleibt, braucht man bekanntlich eine grosse Heizfläche. Es können deshalb in den zu beheizenden Räumen die Decke und der PuB- boden sowie gegebenenfalls auch die Wände mit einem Heizrohrsystem versehen werden (deutsche Auslegeschrift 20 52 761). Ein wesentlicher Verlust entsteht nun durch die Arbeit chung des Kreisprozesses der WÅarmepumpe vom Carnot'schen Kreisprozess. Diese Abweichung wird im wesentlichen verursacht durch die Drosselung, weil dann bei der Expansion Dampf entsteht. Die Verdampfungswärme kühlt die expandierende Flüssigkeit ab. Bei der Expansion des Dampfes wird jedoch die geleistete Arbeit nicht zurückgewonnen, sondern in Wärme umgesetzt. Man expandiert auf einer Linie konstanter Enthalpie, jedoch nicht auf einer Linie konstanter Entropie. Diesen Verlust kann man durch die Wahl eines Kühlmediums, dessen spezifische Wärme dividiert durch die Verdampfungswärme möglichst klein wird, zwar vermindern, jedoch nicht ausschliessen. Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, eine Wärmepumpe zu schaffen, bei der diese Kreisprozess-Verluste praktisch vermieden werden. Diese Aufgabe wird bei einer Wärmepumpe der eingangs genannten Art erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die Rückleitung ein Austauschgefäss enthält, des jeweils in Reihe mit dem Verdampfer und dem Verdichter sowie mit dem Verdichter und dem Kondensator einen getrennten Kreislauf für das Kältemittel bildet. In dieser B'ärme- pumpenanlage wird in einem Arbeitszyklus zwar ebenfalls keine Arbeit zurückgewonnen, aber im Betrieb eingespart und dadurch werden die Kreisprozessverluste entsprechend begrenzt. Druck und Temperatur des Austauschgefässes werden zunächst auf dem Niveau des Verdampfers gehalten, und das Kältemittel vom Verdichter aus dem Verdampfer in den Kondensator gepumpt, bis der FlUssigkeitsspiegel im Kondensator einen einstellbaren oberen Wert erreicht. Anschliessend wird der Druck im Austauschgefäss auf den Druck im Kondensator gebracht und dann das Kältemittel aus dem Kondensator in das Austauschgefäss geführt, bis der Flussigkeitsspiegel im Kondensator einen einstellbaren unteren Grenzwert erreicht. Dann wird der Dampf aus dem Austauschgefäss in den Kondensator gepumpt. Sobald der Dampfdruck im Austauschgefäss den Druck im Verdampfer erreicht, wird das Kältemittel aus dem Austauschgefäss in den Verdampfer geleitet. Das Austauschgefäss ist jeweils über ein steuerbares Ventil mit dem Verdampfer und dem Abfluss des Kondensators verbunden. Die Zuleitung vom Verdampfer zum Verdichter und die Ableitung vom Verdichter zum Kondensator enthalten ebenfalls jeweils ein steuerbares Ventil. Das Austauschgefäss ist jeweils huber ein steuerbares Ventil sowohl mit dem Eingang des Kompressors als auch mit dem Ausgang des Kompressors verbunden. Die Ablaufsteuerung übernimmt eine gemeinsame Steuereinrichtung. Die Ventile sind deshalb mit einem steuerbaren elektrischen Antrieb versehen. Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in deren Figur 1 ein Blockschaltbild der Wärmepumpe nach der Erfindung schematisch veranschaulicht ist. Dcr Anschluss der Wärmepumpe an eine Wärmequelle und ein Heizungssystem ist in Figur 2 dargestellt. In Figur 3 ist der energetische Wirkungsgrad R der Wärmepumpe in einem Diagramm veran- schaulicht. Nach Figur 1 enthält eine Wärmepumpe 2 einen Verdampfer 4, einen Verdichter 6 mit einem Antriebsmotor 8 und einen Kondensator 10. Die Zuleitung 12 zum Verdichter 6 ist ueber ein steuerbares Ventil 14 sowie eine nicht näher bezeichnete Rohrleitung mit dem Verdampfer 4 verbunden. In gleicher Weise ist die Ableitung 16 vom Verdichter 6 über ein steuerbares Ventil 18 sowie eine nicht näher bezeichnete Rohrleitung mit dem Kondensator 10 verbunden. Die Ruckleitung vom Kondensator 10 zum Verdampfer 2 enthält ein Austauschgefäss 20, das jeweils über ein steuerbares Ventil 22 und 24 mit dem Verdampfer 2 bzw. dem Kondensator 10 verbunden ist. Ferner ist das Austauschgefäss 20 jeweils Uber ein steuerbares Ventil 26 und 28 mit der Zuleitung 12 zum Verdichter 6 bzw. der Ableitung 16 vom Verdichter 6 verbunden. Den Ventilen 14, 18, 22 und 24 sowie 26 und 28 ist eine gemeinsame Steuereinrichtung 30 zugeordnet, deren elektrische Steuerleitungen in der Figur lediglich als gestrichelte Wirkungslinien angedeutet sind. Die Wärmepumpe 2 enthält ein Medium, das sogenannte Kältemittel, das den Wärmetransport vom Verdampfer 4 über den Verdichter 6 zum Kondensator 10 übernimmt. Der Flüssigkeitsspiegel des Kältemittels ist im Verdampfer 4 oberhalb des nicht näher bezeichneten Rohrsystems und im Kondensator 10 unterhalb des Rohrsystems angedeutet. Dort ist ausserdem noch jeweils ein minimaler Grenzwert für den Flüssigkeitsspiegel mit A und ein maximaler Grenzwert mit B bezeichnet. Durch die besondere Betriebsweise der Wärmepumpe 2 mit dem Austauschgefäss 20 werden Kreisprozess-Verluste innerhalb der Wärmepumpe weitgehend vermieden, indem zunächst die Ventile 14, 26 und 18 geöffnet und das Kältemittel vom Verdichter 6 aus dem Verdampfer 4 über das Ventil 14, die Zuleitung 12, die Ableitung 16 und das Ventil 18 zum Kondensator 10 gepumpt wird. Da das Ventil 26 offen ist, befindet sich das Austauschge fäss 20 auf dem Temperatur- und Druckniveau des Ver dampfers 4. Erreicht der FlUssigkeitsspiegel im Kondensator 10 den oberen Grenzwert B, so beginnt der zweite Abschnitt des Arbeitszyklus. Die Ventile 18 und 26 werden geschlossen und das Ventil 28 geöffnet. Der Druck im Austauschgefäss 20 steigt en. Sobald der Druck im Austauschgefäss 20 den Druck im Kondensator 10 erreicht, werden die Ventile 18 und 24 zusätzlich geöffnet. Das Kältemittel fliesst unter der Wirkung seiner Schwerkraft vom Kondensator 10 huber das Ventil 24 in das Austauschgefäss 20. Sobald der FlUssigkeits- spiegel im Kondensator 10 seinen unteren Grenzwert A erreicht, wird das Ventil 24 wieder geschlossen und der zweite Abschnitt ist beendet. Im dritten Abschnitt des Arbeitszyklus werden die Ventile 14 und 28 geschlossen und das Ventil 26 wieder geöffnet. Der Verdichter 6 pumpt nun aus dem Austauschgefäss 20 dampfförmiges Kältemittel über die Ventile 18 und 26 in den Kondensator 10. Dabei kühlt sich das Kältemittel im Austauschgefäss 20 ab und der Dampfdruck sinkt. Ist im Austauschgefäss 20 das Temperatur- und Druckniveau des Verdampfers 4 erreicht, so beginnt der letzte Abschnitt im Arbeitszyklus. Die Ventile 14 und 22 werden geöffnet und das Kältemittel fliesst unter der Wirkung seiner Schwerkraft aus dem Austauschgefäss 20 über das Ventil 22 in den Verdampfer 4 zurück. Anschliessend wird das Ventil 22 geschlossen und das Ventil 18 wieder geöffnet und es beginnt ein neuer Arbeitszyklus für den Raltemittelkreislauf. Die Einsparung von Energie ergibt sich im dritten Arbeitsabschnitt, bei dem nur über sehr geringe Druckunterschiede gepumpt werden muss. Während dieses Arbeitsabschnittes wird weniger Energie verbraucht, obgleich eine gröBere Dampfmenge zum Kondensator 10 gefördert wird. Da das Kältemittel im Kreislauf an keiner Stelle frei expandieren kann und auch keine Wärme durch das Kältemittel zum Verdampfer 4 zurückge- führt wird, können auch keine Kreislaufverluste auftreten. Die Wärmeaufnahme aus der Wärmequelle durch den Verdampfer 4 findet nur im ersten und zweiten sowie dem vierten Arbeitsabschnitt statt. Da nun in kUrzerer Zeit die gleiche BErmemenge aufgenommen werden muss, wird der Durchfluss auf der Primärseite entsprechend erhöht und gegebenenfalls ein grösserer Wärmetauscher vorgesehen. PUr die Wärmepumpe 2 kann nach Figur 2 als Wärmequelle vorzugsweise ein Solarabsorber 40 vorgesehen sein, der im wesentlichen aus einem Rohrsystem zur Führung eines Wärmeträgers mit einem Zuleitungsrohr 42 sowie einem Ableitungsrohr 44 und parallel zueinander angeordneten Rohren 46 besteht, die mit hängenden, lamellenartigen Platten 48 aus einem gut wärmeleitenden material, beispielsweise Aluminium, versehen sind. Die Platten 48 bilden eine grosse Wärmetauscherfläche. Sie dienen zur Wärme aufnahme aus der Umgebungsluft und auch zur Absorption eingestrahlter Solarenergie. Sie bilden somit sowohl einen Luft-Wärmetauscher.- als auch einen Sonnenkollektor und werden ohne wesentliche Wärme- isolierung von der Luft umströmt. Für die Umwälzung des Wärmeträgers im Primärkreislauf ist eine Umwälzpumpe 49 in der nicht näher bezeichneten Vorlaufleitung des Primärkreislaufes vorgesehen. Bei fehlender Sonneneinstrahlung muss die Temperatur des Wärmeträgers, beispielsweise einer Sole, tiefer sein als die Umgebungstemperatur, damit aus der Luft über die Lamellen Wärme aufgenommen werden kann. Eine Temperaturdifferenz von etwa 3 bis ?OOC zwischen den Absorberlamellen und der Aussenluft isst ausreichend. In der Figur ist nur ein einzelner Solarabsorber 40 dargestellt, der auf einem Hausdach angeordnet sein soll. In der praktischen Ausführungsform der Wärmepumpenanlage wird m allgemeinen eine grössere Anzahl solcher Solarabsorber im Primärkreislauf der Wärmepumpe vorgesehen sein. Diese Ausführungsform des Solarabsorbers 40 het eine verhältnismässig grosse Fläche und die Absorption von Solarenergie ist im Winter grösser als im Sommer. Die erstnschten höheren Raumtemperaturen am Tage gegen Uber der Nach entsprechen zeitlich dem Einstrahlungsniveau der Sonnenstrahlung. Besonders kalte Tage sind im allgemeinen klar; die direkte Nutzung der Sonnenenergie wirkt sich somit gerade an kalten Tagen günstig aus. An den Kondensator 10 der Wärmepumpe ist eine Raumheizung angeschlossen, die als Flächenheizu ngssystem 50 gestaltet ist und Rohre 52 enthält, die beispielsweise im inneren Teil einer doppelwandig ausgeführten AuBen- wand eines zu heizenden Raumes angeordnet sein können, deren beide Teilwände durch eine wärmeisolierende Zwischenlage getrennt sind. Ferner können die Rohre 52 der Flächenheizung auch in Gruppen aufgeteilt sein, die zum Teil in der Wand sowie im Boden oder auch in der Decke des zu heizenden Raumes angeordnet sein können. Sie werden im Heizungskreislauf von einem Wärmeträger durchströmt, für den eine Umwälzpumpe 54 vorgesehen ist. In einem derartigen Flächen- heizungssystem ist eine geringe Temperaturdifferenz von etwa 2 bis 60C zwischen dem Wärmeträger und der Rau- temperatur ausreichend. Aus dem Diagramm nach Figur 3, in dem der energetische Wirkungsgrad a der Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Aussentemperatur T aufgetragen ist, kann man den Einfluss der verschiedenen Verlustfaktoren entnehmen. Den mit abnehmender Aussentemperatur entsprechend abnehmendem Wirkungsgrad einer Wärmepumpe nach dem Stand der Technik zeigt die Kurve a. Der innere Wirkungsgrad des Verdichters 6 mit beispielsweise 62 f ist nach der Kurve b unabhängig von der Aussentemperatur etwa konstant. Unter Berücksichtigung'der Wärmetauscherverluste erhält man den gesamten Wirkungsgrad nach der Kurve c. Dabei ist angenommen, dass die. Wärmeleistung gerade so gross ist, daB an beiden Wärmetauschern ein-Temperatur- sprung von etwa 3 C auftritt. Für eine Aussentemperatur von -10 C erhält man damit eine Leistungszahl E der konventionellen Wärmepumpe von etwa 3,57. Dagegen erhält man mit einem verbesserten Verdichter 6, dessen innerer Wirkungsgrad beispielsweise 72 % betragen soll, und der Wärmepumpe 2mit dem AustauschgefäD 20 nach Figur 1 und der angegebenen Betriebsweise mit entsprechender Verminderung der Verdichterantriebsleistung einen verbesserten energetischen Wirkungsgrad R der Wärmepumpe näch der Kurve d und damit eine Erhöhung der Leistungszahl 6 auf 4,8. In Verbindung mit einem Flächenheizungssystem 50 nach Figur 2, dessen Rohrsysteme nicht nur im Boden und gegebenenfalls der Decke des zu heizenden Raumes, sondern auch in den Wänden angeordnet sind, und bei denen man dann für Zimmertemperaturen von etwa 200C mit einer Temperatur des Wärmeträgers von etwa 2200 auskommt, lässt sich der Mittelwert der Leistungszahl E sogar auf wenigstens 6 steigern. 3 Patentansprüche 3 Figuren

Claims: Patentansprüche 1. Wärmepumpe mit einem Verdampfer fUr ein Kältemittel, das über einen Verdichter Wärme zu einem Kondensator überträgt, der Uber eine Rückleitung mit dem Verdampfer verbunden ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass in der Rückleitung ein Austauschgefäss (20) vorgesehen ist, das Jeweils in Reihe mit dem Verdampfer (2) und dem Verdichter (4) sowie mit dem Verdichter (4) und dem Kondensator (10) einen getrennten Kreislauf für das Kältemittel bildet. 2. Wärmepumpe nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass als Wärmequelle für den Verdampfer (2) wenigstens ein Solarabsorber vorgesehen ist. 3. Verfahren zum Betrieb einer Wärmepumpe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n zeichnet, a) dass während das Kühlmittel vom Verdichter (4) aus dem Verdampfer (2) in den Kondensator (10) gepumpt wird, der Druck und die Temperatur des Austauschge fäBes (20) auf dem Niveau des Verdampfers (2) gehal ten werden, bis der Flüssigkeitsspiegel im Kondensa tor (10) einen einstellbaren oberen Grenzwert (B) erreicht, b) dass anschliessend der Druck im Austauschgefäss (20) auf den Druck im Kondensator (10) gebracht und dann das Kältemittel aus dem Kondensator (10) in das Aus tauschgefäss (20) geführt wird, bis der Flüssigkeits- spiegel im Kondensator (10) einen einstellbaren unteren Grenzwert (A) erreicht und c) dass dann dampfförmiges Kältemittel aus dem Aus tauschgefäss (20) in den Kondensator (10) gepumpt wird, bis der Dampfdruck im Austauschgefäss den Druck im Verdampfer (2) erreicht und d) dass dann das Kältemittel aus dem Austauschgefäss (20) in den Verdampfer (2) geleitet wird.

Inventors: HEISENBERG, JOCHEN, PROF. DR.
Applicants: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Application year: 1980
Main classification: F24J3
IPC codes: F25B27, F25B45, F25B41, F25B49, F25B1