EARTH FAULT CIRCUIT BREAKER WITH A CHECKING DEVICE INCLUDING A CHECKING BUTTON

Abstract: 1. A fault current circuit breaker having a testing device which contains a test key (14) ; a switching mechanism which, in the event of a current inbalance of the phase conductors and the neutral conductor which are led through a totalising current transformer (2), can be unlatched by means of a magnetic tripping device (3), and which switching mechanism interrupts the tested conductors by means of a contact system (7) on a drum switch (4) ; and a carrier to which the switching mechanism, the magnetic tripping device and the drum switch of the contact system are commonly secured so as to be insertable into the housing, characterised in that the test key (14) is raised into the normal (rest) position by a V-shaped spring (15), in the resilient region of which, there is arranged a bared winding (16) of the neutral conductor of the primary winding, which is located on the summation current transformer (2), and that the V-shaped spring (15) is electrically connected to one phase.

Description: Fehlerstromschutzschalter Die Erfindung bezieht sich auf einen Fehlerstromschutzschalter, der bei einem Stromungleichgewicht des durch einen Summenstromwandler geführten Phasenleiters und Nulleiters mittels eines Magnetauslösers ein Schaltschloss entklinkt, das mit einem Kontaktsystem an einer Schaltwalze die überprüften Leiter unterbricht. Das Zusammenwirken vieler empfindlicher Bauteile bei Fehlerstromschutzschaltern führt zu Toleranzproblemen, die im Schutzschalter Spielraum und Justierarbeit erfordern. Üblicherweise sind auf einem Sockel Summenstromwandler, Schaltschloss und Magnetauslöser und unter dem Sockel die Schaltwalze mit dem Kontaktsystem angeordnet. Fehlerstromschutzschalter werden üblicherweise wie andere Installationsgeräte auf Tragschienen aufgeschnappt. Man ist bemüht, sie dem Profil von Lcitungsschutzschaltern anzupassen. Dabei ist störend, dsss sich F & lerstromscKutz- schalter dann ziemlich lang in Schienenrichtung erstrecken. Anhand der einschlägigen Norm orientiert (DIN 43 234) entspricht das vielen sogenannten Teilungsbreiten von jeweils 18 mm. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Fehlerstromschutzschalter mit dem Profil eines niedrigen Leitungsschutzschalters zu bauen, der in Schienenrichtung sehr viel schmaler als quer zur Schiene breit ausgebildet ist. Die Lösung der geschilderten Aufgabe erfolgt dadurch, dass das Schaltschloss, der Magnetauslöser und das Kontaktsystem an einem Träger zusammen in das Gehäuse einsetzbar befestigt sind. Dadurch werden die toleranzempfindlichen Bauteile festgelegt, so dass man im Gehäuse mit entschieden weniger Spielraum bzw. Raum für Toleranzen und Justierarbeit auskommt. Die Bauteile lassen sich dann so anordnen, dass ein sehr schmaler Schalter erzielt wird. Eine Weiterbildung besteht darin, dass am Träger Schaltschloss und Magnetauslöser an einer Wand gegenüberliegend und darunter querliegend die Schaltwalze für das Kontaktsystem angeordnet sind und dass der Summenstromwandler mit seiner gedachten Achse stehend an der Schmalseite von Magnetauslöser und Schaltschloss angeordnet ist. Dadurch wird ein sehr schmaler Aufbau erzielt. Insbesondere kann der Träger eckwinkelförmig ausgebildet sein. Er kann auf einem Sockel im Gehäuse aufsitzen, wobei der Sockel mit einer taschenförmigen Ausnehmung für das an der Aussenseite des Eckwinkels anzuordnende Schaltschloss versehen ist und eine Trennwand zwischen zwei beweglichen Kontakten ausgebildet ist. Dadurch erzielt man bei geringsten Abständen gute elektrische Sicherheit hinsichtlich Kriechwegen und Belastung durch Schaltgase. In den zum Summenstromwandler benachbarten Ecken kann man an einer Schmalseite des Gehäuses die Anschlussklemmen und an der gegenüberliegenden Schmalseite unter den Abgangsklemmen Löschblechstapel anordnen. Dadurch wird der schmale Raum im Gehäuse intensiv genutzt. Nach einer Weiterbildung ist eine Prüftaste von einer V-förmigen Feder in Ruhelage gehoben, in deren Federungsbereich eine auf dem Summenstromwandler angeordnete abisolierte Windung des Nulleiters der Primärwicklung liegt und dass die V-förmige Feder elektrisch mit einer Phase in Verbindung steht. Dadurch wird der Platzbedarf weiter verringert, da die V-förmige Feder zugleich eine mechanische und eine elektrische Funktion für die Prüfeinrichtung des Summenstromwandlers erfüllt. Die V-förmige Feder kann eine Schraubenfeder mit verlängertem Ende sein. Ein solcher Fehlerstromschutzschalter lässt sich in zwei Teilungsbreiten zu 18 mm also auf eine Länge von 36 mm in Schienenrichtung unterbringen. Die Erfindung soll anhand eines in der Zeichnung schematisch wiedergegebenen Ausführungsbeispiels näher erläutert werden: In Figur zu?ist der Fehlerstromschutzschalter bei einem Schnitt quer zur Richtung einer Schiene, auf die der Schalter aufgeschnappt werden kann, dargestellt. Der Schnitt verläuft dicht unter der Gehäusewand. In Fig. 1 ist die Rückseite des Fehlerstromschutzschalters wiedergegeben. In Figur 2 ist die Aufsicht auf den Fehlerstromschutzschalter bei abgenommener Gehäusekappe dargestellt. In Figur 3 ist die Vorderansicht des Fehlerstromschutzschalters bei einem Schnitt parallel zu dem von Fig. 1 wiedergegeben. Im Gehäuse 1 des Fehlerstromschutzschalters nach Fig. 1 sind untergebracht der Summenstromwandler 2, der Magnetauslöser 3, üblicherweise ein Haltemagnet, und das Kontaktsystem mit der Schaltwalze 4. An einem Träger 5 aus isolierendem Formstoff sind auf der in Fig. 1 nicht eingesehenen Seite das Schaltschloss 6 - man vergleiche Fig. 3 -, der Magnetauslöser 3 und das Kontaktsystem 7 mittels der Schaltwalze 4 befestigt. Die Schaltwalze 4 kann mit ihrer Achse an einem Arm des Trägers, vor der Zeichenebene liegend vorzustellen, gehalten werden. An ihrem anderen Ende kann sie in den Platinen des Schaltschlosses ein Widerlager finden. Am Träger 5 sind das Schaltschloss 6 und der Magnetauslöser 3 an einer Wand gegenüberliegend befestigt und darunter querliegend ist im Ausführungsbeispiel die Schaltwalze 4 für das Kontaktsystem 7 angeordnet. Der Summenstromwandler 2 ist mit seiner gedachten Achse stehend an der Schmalseite von Magnetauslöser 3 und Schaltschloss 6 angeordnet. Wie man aus Fig. 2 in Zusammenschau mit Fig. 1 ersehen kann, ist der Träger 5 eckwinkelförmig ausgebildet. Seine Ecke nimmt den Magnetauslöser 3 auf. Der Träger 5 sitzt auf einem Sockel im Gehäuse 1 auf, der durch vorspringende Ränder und abschirmende Wände gebildet werden kann, Der Sockel ist mit einer taschenförmigen Ausnehmung 8 für das an der Aussenseite des eckwinkelförmigen Trägers 5 angeordnete Schaltschloss 6 versehen. Man vergleiche Fig. 3. Bei einem zweipoligen Fehlerstrom schutzschalter kann eine Trennwand zwischen zwei benachbarten beweglichen Kontakten ausgebildet sein. Anhand von Fig. 1 orientiert liegt die Trennwand parallel zur Zeichenebene hinter dem Kontaktstück 10 des Kontaktsystems 7. Bei einem zweipoligen Fehlerstromschutzschalter lassen sich in den zum Summenstromwandler 2 benachbarten Ecken an einer Schmalseite des Gehäuses die Anschlussklemmen 11 nach Fig. 2 unterbringen. An der gegenüberliegenden Schmalseite sind die Abganilemmen 12 und darunterliegend Löschblechstapel 13 nach Fig. 1 angeordnet. Die Prüftaste 14 nach Fig. 3 wird von einer V-förmigen Feder 15 in ihre Ruhelage angehoben. Im-Federungsbereich der Feder 15 liegt die Windung 16 des Nulleiters der Primärwicklung. Sie ist in dem Bereich, in dem der Arm der Feder 15 aufsetzen kann, absioliert. Die Feder 15 aus elektrisch leitendem Material ist elektrisch mit einer Phase im Federstromschutzschalter verbunden. Zweckmässigerweise ist ein geeigneter Vorschaltwiderstand 17 zwischengeschaltet. Die V-förmige Feder ist als Schraubenfeder mit verlängertem Ende ausgebildet. Der Prüfstromkreis für die übliche Prüfeinrichtung eines Fehlerstromschutzschalters wird nach den Fig. 1 und 2 gebildet durch einen Kontakt 20, der über die Kontaktnase 21 im eingeschalteten Zustand, wenn also die Kontaktstücke 10 und 22 sich berühren, Kontakt zum Phasenleiter, der am Kontaktstück 10 angeschlossen liegt, herstellt. Der Prüfstromkreis wird weiter gebildet durch die Leitung 23 mit dem Vorschaltwiderstand 17 und durch die V-förmige Feder 15. Er wird weiter gebildet durch Kontakt zum abisolierten Bereich der Windung 16 des Nulleiters. Mit 24 ist im Ausführungsbeispiel der Phasenleiter der Primärwicklung und mit 25 die Sekundärwicklung des Summenstromwandlers 2 bezeichnet. Das Gehäuse 1 weist eine Kappe 26 auf, die auf einem Unterteil aufgeschraubt ist. An der Unterseite des Gehäuses 1 ist eine Schnapphalterung zum Aufschnappen auf Tragschienen ausgebildet. Die Schnapphalterung wird in üblicher Weise durch eine Nase 27 und durch einen Schieber 28 gebildet. 6 Patentansprüche 3 Figuren

Claims: Patentansprüche 1. Fehlerstromschutzschalter, der bei einem Stromungleichgewicht des durch einen Summenstromwandler geführten Phasenleiters und Nulleiters mittels eines Magnetauslösers ein Schaltschloss entklinkt, das mit einem Kontaktsystem an einer Schaltwalze die überprüften Leiter unterbricht, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass das Schaltschloss (6), der Magnetauslöser (3) und das Kontaktsystem (7) an einem Träger (5) zusammen in das Gehäuse (1) einsetzbar befestigt sind. 2. Fehlerstromschutzschalter nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass am Träger (5) Schaltschloss (6) und Magnetauslöser (3) an einer Wand gegenüberliegend und darunter querliegend die Schaltwalze (4) für das Kontaktsystem (7) angeordnet sind und dass der Summenstromwandler (3) mit seiner gedachten Achse stehend an der Schmalseite von Magnetauslöser (3) und Schaltschloss (6) angeordnet ist. 3. Fehlerstromschutzschalter nach den Ansprüchen 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Träger (5) eckwinkelförmig ausgebildet ist und auf einem Sockel im Gehäuse aufsitzt, wobei der Sockel mit einer taschenförmigen Ausnehmung (8) für das an der Aussenseite des eckwinkelförmigen Trägers (5) anzuordnende Schaltschloss (6) versehen ist und eine Trennwand zwischen zwei beweglichen Kontakten ausgebildet ist. 4. Fehlerstromschutzschalter nach den Ansprüchen 1 und 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in den zurr, Sumtnenstroirft.T & dler (2) benachbarte Ecken an einer Schmalseite des Gehäuses (1) die Anschlussklemmen (11) und an der gegenüberliegenden Schmalseite unter den Abgangsklemmen (12) Löschblechstapel (13) angeordnet sind. 5. Fehlerstromschutzschalter nach den Ansprüchen 1, 2 und 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass eine Prüftaste (14) von einer V-förmigen Feder (15) in Ruhelage gehoben ist, in deren Federungsbereich eine auf dem Summenstromwandler angeordnete abisolierte Windung (16) des Nulleiters der Primärwicklung liegt und dass die V-förmige Feder (15) elektrisch mit einer Phase in Verbindung steht. 6. Fehlerstromschutzschalter nach den Ansprüchen 1 und 5, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die V-förmige Feder (15) durch eine Schraubenfeder mit verlängertem Ende gebildet ist.

Inventors: MENTEL, FRITZ
Applicants: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MUNCHEN
Application year: 1980
Main classification: H01H83
IPC codes: H01H83