COOLING DEVICE FOR ELECTRICAL COMPONENTS ARRANGED IN A CLOSED HOUSING

Abstract: 1. Cooling device for electrical components (3) which are superimposed in sealed housings and generate heat, with a closed cooling air flow which is forced by a fan aggregate (4) and in which an air/liquid heat exchanger (5) is arranged, which heat exchanger is integrated into the component block beneath and above the components (3) together with the fan aggregates (4), wherein the cooling air flow is returned in free distribution in the area between the walls of the housing and the components which is usually open and preferably used for cable supplies characterized in that the electrical components (3) have side faces closed all-round and form a channel for the cooling air flow moving upwards in their interior, and that in the open area, in the path of the returning cooling air flow, there are arranged devices (6) for condensing the moisture in the cooling air flow.

Description: Kühleinrichtung für in geschlossenen Gehäusen angeordnete elektrische Baueinheiten Die E > findung bezieht sich auf eine Kühleinrichtung fr in geschlcssenen Gehäusen angeordnete, Wärme erzeugende elektrische Baueinheiten gemäss dem Oberbegriff des Hauptanspruches. Grössere elektronische Geräte bestehen vielfach aus einer Mehrzahl von B2ueinheiten, z. B. mehreren elektronischen Steuerungseinheiten und einer für diese gemeinsam vorge- sehenen Stromversorgungseinheit. Insbesondere sind diese Baueinheiten jeweils aus einer Mehrzahl von Schaltungsplatten zusammengesetzt, auf denen elektrische Bauteile montiert sind. In einer solchen Baueinheit sind diese Schaltungsplatten, vertikal stehend, parallel zueinander angeordnet. Bei elektronischen Geräten hoher Pscv gs- dichte ist es vielfach üblich, die zwischen den einzelnen Schaltungsplatt@n einer Baueinheit notwendigen Leitungsverbindungen, sowie von aussen kommende Signal- bzw. Potentialanschlüsse an die Schaltungsplatten über eine Verdrahtungsplatte zu führen, die eine der Stirnseiten der Baueinheit bildêt. Solche Baueinheiten eines elektronische Gerätes werden üblicherweise. übereinandergesetzt und in ein Gehäuse eingesetzt, dessen Inneres für Montage- un@ Wartungsarbeiten durch eine abnehmbare Abdeckung, bei grossen Schränken durch eine Tür zugänglich ist. Mit wachsender Packungsdichte der elektronischen Bauele mente auf den Schaltungsplatten der Baueinheiten -d $ r dichteren Verdrahtung der einzelnen Schaltungsplatten unter einander ist die Verlustleistung bezogen auf das Volumen der elektronischen Geräte erheblich gestiegen. Im Zuge dieser Entwicklung musste mehr und mehr dazu übergegangen werden, grössere elektronische Geräte zwangsweise zu kühlen, um diese Verlustleistung sicher abzuführen und in Betrieb noch zu- lässige Temperaturen an den elektrischen, @insbesondere den elektronischen Bauelementen einzuhalten. Bei geringeren Anforderungen wird bisher die benötigte Kühl luft aus dem Raum bezogen, in dem das elektronische Gerät aufgestellt ist und die erwärmte Luft wieder in diesen Raum abgegeben. In Sonderfällen werden geschlossene Kühisysteme verwendet bei denen die im elektronischen Gerät erwärmte Kühl luft in einem eigenen Luft-Rückführungskanal dem elektronischen Gerät wieder zugeführt wird. Hier muss der erwärmten Kühlluft durch LuSt/Flüss¯keits-Wärmetauscher oder durch gross flächige Luft/Luft-Wärmetauscher die der Verlustleistung entsprechende Wärmemenge entzogen werden. Die erstgenannten Systeme haben den Nachteil, das Raumklima erheblich zu beeinträchtigen und erfordern daher aufwendige Lösungen für die Klimatisierung solcher Räume. Trot@dem stören die umgewälzten Luftmengen. Weiterhin muss die ein- tretende Kühlluft in der Regel nochmals vorgekühlt werden, was aber eine Erhöhung der relativen Feuchte der Kühiluft am Geräteeinlass bedeutet. Dies beeintrschtigt auch die elektrische Sicher@@it der Gerate, ist jedoch vor allem Ur- sache für Korrosionserscheinungen. Dies lässt sich nur @@rhindern, wenn die relative Feuchte der eingetretenen Kühlluft kontinuierlich abgesenkt wird, da fortlaufend neue Luftmassen zugeführt werden. Das erfordert dann, das ständig in grösserer Menge anfallende Kondenswasser laufend abzuführen. Die kontinuierliche Entfeuchtung ist daher sehr aufwendig. Bei geschlossenen Systemen wird dagegen fortlaufend dieselbe Luftmenge in dem geschlossenen Kreislauf umgewälzt, so dass solche Entfeuchtungsprobleme nicht auftreten. Hier stören allerdings die bei elektronischen Geräten mit hoher Packungsdichte zum Abführen der Verlustleistung notwendigen Luftmengen, die grosse Querschnitte für die Rückführungskanäle erfordern. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Kühllufteinrichtung der eingangs genannten Art zu schaf fen, mit der eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit der elektronischen Bauteile durch eine in engen Grenzen exakt definierte Temperatur im Gehäuseinneren erzielbar ist und dieses Innenraumklima weitgehend unabhängig von der Umgebung aufrecht zu erkalten ist. Die anfallende Verlustwärme soll mit einer Kühlflüssigkeit abzuführen sein, die räumlich vollkommen getrennt von der unmittelbaren Umgebung des elektronischen Geräts dann wieder aufbereitet werden kann. Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe bei einer Kühleinrichtung der eingangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Hauptanspruches beschriebenen Merkmale gelöst. Diese Lösung nützt in besonders vorteilhafter Weise zwei konstruktive Gegebenheiten im Aufbau sehr dicht gepackter elektronischer Geräte aus: Die einzelnen Baueinheiten sind, bedingt durch den die Schaltungsplatten tragenden Rahmen, an ihren Schmalseiten normalerweise an sich schon abgeschlossen oder können leicht abgedeckt werden und eine der Stirnseiten is vielfach auch bereits durch eine grossflächige Verdrahtungs platte abgedeckt. So ist schliesslich nur die zweite Sti@@ seite noch getrennt abzudecken. Dies lässt sich einfach durch Dichtleisten erreichen, die beispielsweise an der Vorderkante der Schaltungsplatte aufgesetzt sind. Die oben und unten für den Luftaustausch- bzw. den Lufteintritt offenen Baueinheiten bilden dann, wenn man sie über einandersetzt, einen Luftkanal, der mit wenig Aufwand gegenüber der Umgebung abzuschliessen ist. In dieses Lu@ kanal stehen die Schaltungsplatten --, t den zn kühlenden Bauelementen, die so unmittelbar von der Kühlluft umströ@@ werden. Die zweite vorgegebene konstruktive Eigenschaft elektronischer Geräte besteht darin, dass zwischen den Gehäusewänden und den Baueinheiten an sich bersit@ freie Räume notwendig sind, um dort Stromversorgungsleitungen oder Signalkabel verlegen au können. Da die Baueinheiten zusammen mit dem Lüfteraggregat und dem Luft/Flüssigkeits Wärmetauscher einen Block mit geschlossenen Seitenwänden bilden, kann in diesen freien Räumen zwischen den Wänden des Gehäuses und des Baueinheitenblocks such die Kühlluft zur Lufteintrittsseite des Baueinheitanblocks zurückgeführt werden. Konstruktiv aufwendige und voluminöse getrennte Kanäle zur Rückführung der Kühlluft sind nicht mehr er forderlich. Sind die Schrankwände thermisch abgedichtet, dann ist das Schrankinnere weitgehend von der Geräteumgebung entkoppelt, so dass die Lufttemperatur im Gehäuseinnenrau@ über die Kühlflüssigkeitstemperatur in weiten Bereichen frei wählbar ist. In diesem geschlossenen Sys@em -t das Problem der relativen Feuchte der Kühlluft bei weitem nicht so gross wie bei den bekanntan offenen Systemen, so dass ein in dem rückgeführten Kühlluftstrom angeordneter Entfeuchter @@nu@t @@ mit Sicherheit Korrosionser@cheinungen zu vermeiden. Der Entfeuchter kann dabei so in den Kuhlflüssigkeitskreislauf einbezogen sein, dass er mit niedriger Temperatur als der Luft/Flüssigkeits , rÅarmeaustauscher von der Kühlflüssigkeit durchflossen wird. 'fZie in Unteransprüchen beschriebene Weiterbildungen der Erwindung zeigen, lässt sich diese Lösung auch in einfacher weise derart ergänzen, dass die in der Praxis durch Abheben von Gehäuseabdeckungen oder das Öffnen einer Schranktür gelegentlich aufgehobene Entkopplung von der Geräteumgebung für das Innenraumklima ohne Bedeutung bleibt. Um zu vermeiden, dass dann bei einer sehr niedrigen Temperatur der ühlflüssigkeit und/oder bei ungünstigen Raumverhältnissen an dem Luft/Flüssigkeitsarmetauscher Betauung auftritt, wird die Temperatur der Khhlflüssigkeit im Wärmetauscher in solchen Fällen angehoben. Dazu ist eine Kurzschlussleitung zwischen dem Kühlflüssigkeitsrücklauf und dem -vorlauf vorgesehen, in die z. B. durch Türkontakte betätigte Regelventile eingeschaltet sind. Damit ist der KtUilflüssigkeits- rücklauf kurzzuschliessen, so dass sich das Kühlmittel selbsttätig aufheizt. Dieser Vorgang kann durch ein weiteres, thermostatisch garegeltes Regleventil zumindestens teilweise aufgehoben werden, sobald die Kühlflüssigkeit eine vorgegebene Temperatur erreicht. Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert. Dazu ist in der Zeichnung der prinzipielle Aufbau eines Geräteschrankes mit einer erfindungsgemäss ausgebildeten Kühleinrichtung dargestellt. Die in der Zeichnung dargestellte Schrankeinheit setzt sich aus einem Geräteschrank 1 und einer Anbaueinheit 2 zusammen. Im Inneren des Geräteschrankes 1 ist eine Säule von über einandergestellten elektronischen Saueinheiten 3 schematisch angedeutet. Diese sollen mit geschlossenen Seitenwänden als Block einen Kühlluftkanal bilden, in den ein Lüferaggregat 4 und ein Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 integriert ist. Das Lüfteraggregat, hier unter den elektrischen Baueinheit ten 3 angeordnet, setzt zwangsweise einen Kühlluftstrom durch die elektrischen Baueinheiten 3 in Gang, der in der Zeichnung mit gestrichelten Linien angedeutet ist. An der Eintritts- seite dieses Kühlluftstroms ist ein Luft/Flüssigkeits-@@@@@ tauscher 5 angeordnet, der aus der den Baueinheiten 3 zu@@ führenden KUhiluft Wärme entzieht, was in der Zeichnung durch die Temperaturdifferenz - to't < angedeutet ist. Die so abge- kühlte Luft wird durch das Lüfteraggregat 4 angesaugt und durch die Baueinheiten 3 gedrückt. Dabei nimmt sie in weder der Baueinheiten unterschiedliche Wärmemengen auf, so dass sich ihre Temperatur beim Durchfluss durch eine Baueinheit um unterschiedliche Temperaturdifferenzen + ## erhöht. Die oben mit einer Temperatur # A aus dem Baueinheitenblock austretende Luft wird in den zwischen dem Baueinheitenblock und den Seitenwänden des Geräteschranks 1 verbleibenden Räumen zum Luft/Flüssigkeits-Wärmeaustauscher 5 zurückge- führt. In diesem geschlossenen Kühlluftsystem muss die Leistung des Luft/Flüssigkeits-Wärmetauschers 5 ausreichen bemessen sein, damit die Beziehung EMI6.1 zu erfüllen ist. Dieses Lüftungssystem soll von der Geräteumgebung weitgehend entkoppelt sein, Dazu ist es nicht notwendig, den Geräteschrank vollständig thermisch zu isolieren, da ein Wärmedurch@ang durch die Sch@@@@@ände @@@@@@ sch@@@@ @@@ ein Luftdurchtritt. Dieser soll vor atem deshalb vermieden werden, weil das Raukklima- im Schrankinneren eine verhältnis- mässig niedrige relative Feuchte besitzen soll. Bei zu hoher relativer Feuchte der umgewälzten Kühlluft könnte sich am Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 ein unerwünschtes Kondensat niederschlagen Tv2n dies mit Sinrheit zu verme:)den, - in den Rückstrom der e@@@@rmter Kü@@@@ft ein Kond@@@@@ eingefügt @@@@ @@@@ @ @@@ richtig arbeit r Innerhalb des. Geräteschranks den Kältepol darstellt. Er ist deshalb @mittelbar auf der Eingangs seite des Kühl- lüssIgkeitskreislaufs für den Luft/Flüssigkeits-Wärme tauscher 5 angeordnet, wirkt selbst als solcher und gibt an die Kühlflüssigkeit die freiwerdende -Kondensationswärme ab. Das Kondensat wird aufgefangen, über eine Kondensat- litng 7 aus dem Geräteschrank 1 abgeleitet und einer Verdunstungsschale 8 zugeführt, die beispielsweise mit grossflächigen, saugfähIgen Stoffen gefüllt ist und bei hohem Kondensatanfall zusätzlich beheizbar sein kann. Der Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 liegt in einem Kihl- flüssigkeitskreislauf, der in der Zeichnung mit strich punktierten Linien angedeutet ist. In diesem sind'allerdings an sich bekannte Einrichtungen zum Aufbereiten der Kühl- flüssigkeit mit weiteren Wärmetauschern, Verdampfern und Kondensatoren nicht mehr dargestellt. Dargestellt ist jedoch der Kühlflüssigkeitsvorlauf 9, der die Kühlflüssig keit dem Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 zuführt und der Kühlflüssigkeitsrücklauf 10, der die erwärmte Kühlflüssigkeit aus dem Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 abführt. In diese Leitungsstränge ist Je ein Vorlaufverteiler 11 bzw. ein Rücklaufverteiler 12 eingefügt. Damit ist angedeutet, dass der Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 auch in mehrere Teineinheiten, die z. B. in unterschiedlicher Höhe in den Baueinheitenblock integriert sind, unterteilt sein kann. Dies ist z. B. dann zweckmässig, wenn die Austrittstemperatur #A der Kühlluft aus einer Baueinheit bereits so hoch ist, dass dann die darüber liegende Baueinheit 3 nicht mehr ausreichend gekühlt werden kann. Solche Verteiler sind aber auch dann notwendig, wenn in einem Geräte schrank 1 mehrere Bauelnheitenblöcke angeordnet und damit auch getrennt zu kilhlen sind. Um Volumenänderungen bei unterschiedlichen Temperaturen der erwärmten Kühlflüssigkeit zu berücksichtigen, ist in der Anbaueinheit 2 an den Kühlflüssigkeit@rücklauf 10 ein Ausdehnungsgefäss 13 angeschlossen. Schliesslich ist in den K'Ühiflüssigkeitsrücklauf eine ebenfalls in der AnsaueIn- heit 2 untergebrachte Umwälzpumpe eingeschaltet, die eine ausreichende Durchlaufmenge der Kìh1.f1üssigkeit stellt. Um die Kühleinrichtung ausreichend flexibel an unterschied- liche Gerätetypen oder auch unterschiedliche Umgebungsbe- dingungen anpassen zu können, muss die Leistung des Luft/ Flüssigkeits-Wärmetauschers 5 entsprechend der abzuführen- den Wärmemenge regelbar sein. Dies wird durch entsprechendes Beimischen erwärmter Kühlflüssigkeit aus dem Kühlflüssig- keitsräucklauf 10 zur kalten Kühl9lüssigkeit im Kühlflüssig- keitsvorlauf 9 erreicht. Dazu ist eine Kurzschlussleitung 15 hinter der Umwälzpumpe 14 angeschlossen und zum Vorlaufverteiler 11 geführt. In diese Kurzschlussleitung 15 ist e- erstes thermostatisch gesteuertes Regelventil 16 eingeschaltet, das abhängig von der Lufttemperatur im Schrankinnenraum die Durchflussmenge durch die Kurzschlussleitun@ 15 steuert. Mit diesem Regelventil kann in weiten Grenzen eine definierte Innentemperatur im Geräteschrank 1 eingestellt werden. FL:r den praktischen Betrieb ist jedoch zu berücksichtigen dass die Baueinheiten 3 z. B. für Wartungsarbeiten auch im Betriebszustand zugänglich sein müssen und dafür Im Geräteschrank 1 normalerweise eine Tür vorgesehen ist. Bei ge öffneter Tür ist das Kühlluftsystem im Schrankinneren nicht mehr von der Umgebung entkoppelt. Sind tiefe Schranktemperaturen eingestellt, kann der Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher 5 bei ungünstigen Umgebungsverhältnissen als Kondensationsfläche wirken. Um dies zu verhindern, ist parallel zu der ersten Regelventil 16, mit dem eine definierte Schrank temperatur aufrechterhalten wird, der Nebenschlussleitung 17 vorgesehen. In diese sind z'we" weitere Regelventile 18 bzw. 19 eingefügt. Das zweite Regelventil 18 ist - wie in der Zeichnung angedeutet - durch einen Türkontakt magnetisch zu batätigen und öffnet die Nebenschlussleitung 17, sobald die Schranktür geöffnet wird. Über die Nebenschlussleitung 17 -d den Vorlaufverteiler 11 wird dann dem Luft/Flüssigkeits- Wärmetauscher 5 eine erhöhte Menge erwärmter Kühlflüssigkeit aus dem Kühlflüssigkeitsrücklauf zugeführt. Um diesen Vorgang bei einer bestimmten Temperatur zumindest abbremsen u können, ist das dritte Thermostatisch gesteuerte Regel- ventil 19 vorgesehen, das mit einem Temperaturfühler 20 abhängig von der Temperatur im Vorlaufverteiler 11 bei einer bestimmten Temperatur zugesteuert wird und damit die durch flussmenge in der Nebenschlussleitung 17 reduziert. 1 Figur 12 Patentansprüche Liste der Bezugszeichen 1 G erät e Schrank 2 Anbaueinheit 3 elektrische Baueinheit 4 Lüfteraggregat Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher - die Temperaturdifferenz durch Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher ##n " " elektronisch Baueinheit #A Austrittstemperatur der Kühlluft 6 Kondensator 7 Kondensatleitung 8 Verdunstungsschale 9 Kühlflüssigkeitsvorlauf 10 Kühlflüssigkeitsrücklauf 11 Vorlaufverteiler 12 Rücklaufverteiler 13 Ausdehnungsgefäss 14 Umwälzpumpe 15 Kurzschlussleitung 16 1. Regelventil (Schranktemperatur) 17 Nebenschlussleitung 18 2. Regelventil (Türkcntakt) 19 3. Regelventil 20 Temperaturfühler

Claims: Patentansprüche 1. Kühleinrichtung für in geschlossenen Gehäusen ange ordnete, Wärme erzeugende elektrische Baueinheiten mit einem geschlossenen, durch ein Lüfteraggregat erzwungenen Kühlluftstrom, in dem ein Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher angeordnet ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die innerhalb des thermisch isolierten und luftdicht angeschlossenen Gehäuses (1) übereinander angeordneten elektrischen Baueinheiten (3) so ausgebildet sind, dass sie allseitig geschlossene Seitenfläche und damit einen Kanal für den Kühluftstrom bilden, der in freier Verteilung im sonst vorzugsweise für Kabelzuführungen verwendeten oftenen Raum zwischen den Gehäusewänden und den Baueinheiten drückgeführt ist, dass in den Baueinheitenblock das Lüfteraggregat (4) und der Luft/Flüssigkeits-Wärmtauscher (5) integriert ist und dass in dem offenen baum im rückströmenden Kühlluftstrom Einrichtungen (6) zum Kondensieren der Fauchtigkeit im Kühlluftstrom angeordnet sind. 2. Kühleinrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e - , n n z e i c h n e t, dass das Lüfteraggregat (4) unter- X b der Baueinheiten (3) angeordnet ist und den ?- luftstrom durch den Baueinheitenblock drückt. , Kühleinrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e g e k e n n z e i c h n e t, dass das Lüfteraggregat (4) ober amb des Blocks von Baueinheiten (3) ahgeordnet ist und den Kühlluftstrom durch die Baueinheiten saugt. 4.Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, da3 der Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher (5) auf der Saugseite des Lüfteraggregats (4) angeordnet ist. Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, d a d u r c @ g e k e n n z e i c h n e t, dass der Luft/Flüssigkeits-Wärmetauscher (5) auf der Druckseite des Lüfteraggregats (4) angeordnet ist. 6. Kühleinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, d a d u r c h g e k e n n z e 1 c h n e t, dass der Luft/Flüssigkeits-Nrä=etauscher (5) in mehrere Einzelelemente unterteilt ist, die in verschiedener Höhe des Blocks von Baueinheiten (3) angeordnet sind. 7. Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass in den Ereis- lauf der Kühlflüssigkeit des Luft/Flüssigkeits-Wärmetauschers (5) Regelventile (16, 18 bzw. 19) zum Steuern der Leistung des Luft/Flüssigkeits-Wärmetausches eingeschaltet sind. 8. Kühleinrichtung nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,dass die Regelventile (16, 18 bzw. 19) in eine Kurzschlussleitung (15) zwischen dem Kühlflüssigkeits- rücklauf (10) und dem Kühlflüssigkeitsvorlauf C9) derart eingeschaltet sind, dass die Regelung der Leistung des Luf,t/ Flüssigkeits-Wärmetauschers (5) durch Beimischung erwärmter Kühlflüssigkeit aus dem Kühlflüssigkeitsrücklauf in den Kuhlflüssigkeitsvorlauf erfolgt. 9, Kühleinrichtung nach Anspruch8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass bei einem Betrieb mit einer unterhalb der Umgebungstemperatur liegenden Innentemperatur Regelventile (18, 19) vorgesehen sind, die beim Öffnen einer Schranktd'r auslösbar sind und dabei dem Kühlflüssigkeits- vorlauf (9) so viel erwärmte Kühlflüssigkeit aus dem Kiihl- flüssigkeitsrücklauf (10) beimischen, dass die Temperatur des Luft/Flüssigkeits-Wä=etauschers (5) über den Taupunkt der Umgebungstemperatur angehoben wird. 10. Kühleinrlchtung nach Anspruch 9, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n et, dass die Regelung der Leistung des Luft/Flüssigkeits-Wärmetausschers (5) bei geöffneter Schranktür auf einen festen Wert eingestellt ist. Kühleinrichtungen nach Anspruch 9, d a d u r c h U e k e n n z e i c h n e t, dass die Regelung der Leistung des Auft/Flüssigkeits-Wärmetauschers (5) bei geöffneter Schrenk tür in Abhängigkeit von Temperatur und relativer Feuchte der Umgebungsluft erfolgt. 12. Kühleinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass zum Ab leiten des sich an den Einrichtungen (6) zum Kondensieren der Feuchtigkeit im Külluftstrom niederschlegenden Wassers aus dem Schrankinneren eine Kondensatleitung (7) vorgesehen ist, die an eine auf der Schrankaussenseite angeordnete Verdunstungseinrichtung (8) angeschlossen ist.

Inventors: GELDSETZER, PAUL, DIPL.-ING., GRAF, JOHANN, LANGE, KLAUS, Gräf, Johann
Applicants: SIEMENS AG, SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MUNCHEN
Application year: 1979
Main classification: F24F3
IPC codes: H05K7