【システム COP】

筆者らは，
システムCOP＝正味の放熱量／消費電力量
と定義した。
正味の放熱量とは外壁からの放熱量から地中伝熱量を差し引いたもので，外壁からの放熱量計算では，ガラス外表面の対流伝熱係数が重要な意味を持つが，通常の観測では測定されない。多くの実測例が，Takakura and Fang (2002) に整理されているが，データ間にはかなりのバラツキがあり，どれを用いるかは問題である。本研究では，平均的な値として，外表面の対流伝熱係数は，Vを外部風速(m/s)とし，7.3+3.8Vを用いた。換気熱損失に関しては，風速の関数として，内外気温差を乗じて求めた。「エコモード」1晩と「通常モード」の2晩のデータは、かなり変動し誤差も含まれて多少大きめに出ていると思われるが，今回の計算はすべて 10分間のデータに基づくもので，いわば非定常状態のCOPであることから，変動が大きいこと，また，定義から 1以下にもなりうるし，通常の機械単体のCOPの値よりも大きくなることもありうること，さらに地中伝熱量のすべてが暖房負荷軽減になるとしたが，一部は潜熱のままであることが考えられ，この項が過大評価されていると思われるが，この項を正確に測定できないことから，これ以上の修正は行わなかった。

カテゴリ: 物理
質問: 換気熱損失はどのように求められましたか。
回答: 換気熱損失は、風速の関数として内外気温差を乗じて求められました。