# Euroopan unionin C 206/2018

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 206 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 61. vuosikerta14. kesäkuu 2018 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 206

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta14. kesäkuu 2018

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET |
| 2018/C 206/01 | Kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/426 4 artiklan 1 kohdan mukaiset kaasumaisten polttoaineiden kaasulajit ja vastaavat käyttöpaineet (Tämä julkaisu perustuu komission jäsenvaltioilta saamiin tietoihin) | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 206/01

Kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/426 4 artiklan 1 kohdan mukaiset kaasumaisten polttoaineiden kaasulajit ja vastaavat käyttöpaineet (Tämä julkaisu perustuu komission jäsenvaltioilta saamiin tietoihin)

(Tämä julkaisu perustuu komission jäsenvaltioilta saamiin tietoihin)

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

| 14.6.2018 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 206/1

---

Kaasumaisia polttoaineita polttavista laitteista ja direktiivin 2009/142/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/426 4 artiklan 1 kohdan mukaiset kaasumaisten polttoaineiden kaasulajit ja vastaavat käyttöpaineet

(Tämä julkaisu perustuu komission jäsenvaltioilta saamiin tietoihin)

(2018/C 206/01)

BELGIA

| Belgia |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä L | Alaryhmä H | Alaryhmä B | Alaryhmä P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2-pitoisuus prosentteina | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Vetypitoisuus prosentteina | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | — | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28 – 30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Belgia

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä L

Alaryhmä H

Alaryhmä B

Alaryhmä P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2-pitoisuus prosentteina

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO-pitoisuus prosentteina

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Vetypitoisuus prosentteina

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

—

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

18

25

30

15

20

25

20

28 – 30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

BULGARIA

| Bulgaria |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä (5) | Kolmas ryhmä (8) |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Vetypitoisuus prosentteina | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | (6) | (6) |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Bulgaria

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä (5)

Kolmas ryhmä (8)

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

36

45,7

94

—

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

45,7

54,7

79,94

86,84

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

vähintään

enintään

vähintään

enintään

C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

92

100

—

100

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0

3

(6)

(6)

CO-pitoisuus prosentteina

(6)

(6)

(6)

(6)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(6)

(6)

(6)

(6)

Vetypitoisuus prosentteina

(6)

(6)

(6)

(6)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

(6)

(6)

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

22

—

130

2 000

—

16 000

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

TŠEKKI

| Tšekki |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | 92–99,5 | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0,5–8 | 0 |
| CO-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0 | 0–65 |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 0 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Tšekki

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

45,7

52,2

82,6

94,7

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

92–99,5

100

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0,5–8

0

CO-pitoisuus prosentteina

0

0

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0

0–65

Vetypitoisuus prosentteina

0

0

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

17

20

25

25

30

35

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

TANSKA

| Tanska |
| --- |
| Kaasuryhmä | Ensimmäinen ryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä a (11) | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Vetypitoisuus prosentteina | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista (14) | 0 | H2S ja COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptaani (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S ja COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptaani (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1,013 bar |

Tanska

Kaasuryhmä

Ensimmäinen ryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä a (11)

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO-pitoisuus prosentteina

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Vetypitoisuus prosentteina

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista (14)

0

H2S ja COS (15): 5 mg/m3;

merkaptaani (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S ja COS (15): 5 mg/m3;

merkaptaani (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1,013 bar

SAKSA

| Saksa |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen | Kolmas |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä L | Alaryhmä P | Alaryhmä B |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus (summa) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2-pitoisuus | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO-pitoisuus | — | — | — | — |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | — | — | 10  % | 10  % |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | H2S ja COS:
  5 mg/m3 | — | H2S ja COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: teknisesti vapaa/S COS:sta:
  5 mg/kg | — | H2S: teknisesti vapaa/S COS:sta: 5 mg/kg |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet: |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Saksa

Kaasuryhmä

Toinen

Kolmas

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä L

Alaryhmä P

Alaryhmä B

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus (summa)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2-pitoisuus

2,5

4

—

—

—

CO-pitoisuus

—

—

—

—

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

—

—

10  %

10  %

Vetypitoisuus prosentteina

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

H2S ja COS:

5 mg/m3

—

H2S ja COS:

5 mg/m3

—

H2S: teknisesti vapaa/S COS:sta:

5 mg/kg

—

H2S: teknisesti vapaa/S COS:sta: 5 mg/kg

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet:

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

ESPANJA

| Espanja |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen | Kolmas |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä P | Alaryhmä B |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| | (27) | (36) |
| C1 – C5-pitoisuus ja C6+:n pienten määrien pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2-pitoisuus prosentteina | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3-pitoisuus prosentteina | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4-pitoisuus prosentteina | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5-pitoisuus prosentteina | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO-pitoisuus prosentteina | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista: |
| | (34) | (39) |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään (35) | nimellinen (35) | enintään (35) | vähintään (35) | nimellinen (35) | enintään (35) | vähintään (35) | nimellinen (35) | enintään (35) |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina: | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet ovat seuraavat: |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1,01325 bar |

Espanja

Kaasuryhmä

Toinen

Kolmas

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä P

Alaryhmä B

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

(27)

(36)

C1 – C5-pitoisuus ja C6+:n pienten määrien pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2-pitoisuus prosentteina

—

—

0

2,5

0

2

C3-pitoisuus prosentteina

—

—

80

100

0

20

C4-pitoisuus prosentteina

—

—

0

20

80

100

C5-pitoisuus prosentteina

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO-pitoisuus prosentteina

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Vetypitoisuus prosentteina

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista:

(34)

(39)

Käyttöpaine:

vähintään (35)

nimellinen (35)

enintään (35)

vähintään (35)

nimellinen (35)

enintään (35)

vähintään (35)

nimellinen (35)

enintään (35)

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina:

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet ovat seuraavat:

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1,01325 bar

RANSKA

| Ranska [Taulukko I] |
| --- |
| Kaasuryhmä | Ensimmäinen ryhmä | Toinen ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä C | | Alaryhmä H | Alaryhmä L |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Vetypitoisuus prosentteina | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | (46) | (46) | Hg < 1 mg/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 mg/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — | — | — | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Ranska [Taulukko I]

Kaasuryhmä

Ensimmäinen ryhmä

Toinen ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä C

Alaryhmä H

Alaryhmä L

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO-pitoisuus prosentteina

(46)

0

< 2

< 2

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(46)

0

(46)

(46)

Vetypitoisuus prosentteina

(46)

0

< 6

< 6

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

(46)

(46)

Hg < 1 mg/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 mg/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

—

—

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

| Ranska [Taulukko II] |
| --- |
| Kaasuryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä P | Alaryhmä B | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 –pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| CO-pitoisuus prosentteina | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Vetypitoisuus prosentteina | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | 0 | 0 | 0 |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — | — | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Ranska [Taulukko II]

Kaasuryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä P

Alaryhmä B

Alaryhmä B/P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

97

104

124

134

97

134

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

79

82

89

93

75,46

85,22

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 –pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

< 0,5

< 0,5

< 0,5

CO-pitoisuus prosentteina

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Vetypitoisuus prosentteina

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

0

0

0

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

—

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

KROATIA

| Kroatia |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P | Alaryhmä P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO-pitoisuus prosentteina | — | — | — | — |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0 | — | — | — |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista |
| H2S + COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| RHS-toksiinit [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Kroatia

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

Alaryhmä P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0

7

0

9,8

—

CO-pitoisuus prosentteina

—

—

—

—

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0

—

—

—

Vetypitoisuus prosentteina

0

0

0

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

H2S + COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

RHS-toksiinit [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

KYPROS

| Kypros |
| --- |
| Kaasuryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | |
| | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | (50) | (50) |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | (50) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (50) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0,03 | 42,78 |
| Vetypitoisuus prosentteina | (50) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | (50) |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa (54) millibaareina | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | (50) |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | (50) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Kypros

Kaasuryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

(50)

(50)

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

(50)

CO-pitoisuus prosentteina

(50)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0,03

42,78

Vetypitoisuus prosentteina

(50)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

(50)

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa (54) millibaareina

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

(50)

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

(50)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

LATVIA

| Latvia |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO-pitoisuus prosentteina | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Latvia

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

47,02

51,98

76,7

83,3

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

~ 1

0

1

CO-pitoisuus prosentteina

~ 0,36

0

1

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0,06

0,07

0

1

Vetypitoisuus prosentteina

0,06

0,07

0

1

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

17

20

25

20

30

45

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

17

20

25

20

30

45

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

0

0,5

1

0

0,5

1

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

20 °C (63)

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

20 °C (63)

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LIETTUA

| Liettua |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H |
| | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 34,56 | — |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 47,016 | 51,984 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 90 | — |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | — | 5,5 |
| CO-pitoisuus prosentteina | (64) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | — | — |
| Vetypitoisuus prosentteina | — | 2 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | kielletty |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 21 | — | 30 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 25 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 20 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Liettua

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

34,56

—

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

47,016

51,984

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

90

—

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

—

5,5

CO-pitoisuus prosentteina

(64)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

—

—

Vetypitoisuus prosentteina

—

2

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

kielletty

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

21

—

30

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

25 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

20 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

LUXEMBURG

| Luxemburg |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H |
| | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 49,0 | 56,5 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | — | 4,5 |
| CO-pitoisuus prosentteina | (65) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (65) |
| Vetypitoisuus prosentteina | (65) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Käyttöpaine jakelupisteessä (68) millibaareina | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — | — | 1,6 |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Luxemburg

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

36,5

47,2

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

49,0

56,5

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

> 86

99

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

—

4,5

CO-pitoisuus prosentteina

(65)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(65)

Vetypitoisuus prosentteina

(65)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

17 (15) (66)

20

25  (67)

Käyttöpaine jakelupisteessä (68) millibaareina

19,7

20

24,3

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

—

1,6

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

ALANKOMAAT

| Alankomaat (1) |
| --- |
| Kaasuryhmä | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
| Kaasuryhmän alaryhmä | | | |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | | | | | | |
| Wobbe-arvo (2) [ilmaistuna MJ/m3:na | | | H-kaasuverkko: 44,59
  G-kaasuverkko, G-ehdot: 41,23
  G-kaasuverkko, G+-ehdot: 41,23 | H-kaasuverkko: 52,84
  G-kaasuverkko, G-ehdot: 42,13
  G-kaasuverkko, G+-ehdot: 42,98 | | |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5-pitoisuus (summa) (3) | | | | | | |
| N2 + CO2-pitoisuus | | | | H-kaasuverkko: ≤ 3,2 mol% (Oude Pekela -alajärjestelmä), ≤ 2,5 mol% (muualla Alankomaissa)
  G-kaasuverkko, G- ja G+-ehdot: ≤10,3 mol% (RTL- ja RNB-verkko), ≤ 8 mol% (HTL Pohjois-Hollannin, Etelä-Hollannin, Utrechtin ja Flevolandin maakunnissa), ≤ 3 mol% (HTL muualla Alankomaissa) (4). | | |
| CO-pitoisuus | | | | H-kaasuverkko: ≤ 1,5 mol% (jalostamokaasujärjestelmä); ≤ 2 900  mg/m3(n) (muualla Alankomaissa)
  G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: ≤ 2 900  mg/m3 (n); Arvoa ei ole vielä vahvistettu E-ehtojen osalta. | | |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | | | | Ks. kaasun laadusta annettu määräys. | | |
| Vetypitoisuus prosentteina | | | | H-kaasuverkko: ≤ 40 mol% (jalostamokaasujärjestelmä); ≤ 0,02 mol% (muualla Alankomaissa)
  G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: ≤ 0,02 mol% (RTL ja HTL); ≤ 0,5 mol% (RNB-verkko)
  E-ehtojen osalta arvoa ei vielä ole vahvistettu. | | |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | | | | Ks. kaasun laadusta annettu määräys. REACH-asetusta sovelletaan soveltuvin osin. | | |
| Käyttöpaine (5): |
| Kaasuryhmä | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | | | | H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia
  G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: 20 mbar, E-ehdot: väh. 17 mbar | H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia
  G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: nimellinen 25 mbar, (6) E-ehdot: nimellinen 20 mbar | H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia
  G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: mbar enintään 30 mbar, E-ehdot: enintään 25 mbar | propaani(1): 25 propaani(2): 25 propaani(3): 42,5 propaani/butaani: 25 | propaani(1): 30 propaani(2): 37 propaani(3): 50 propaani/ butaani: 30 | propaani(1): 35 propaani(2): 45 propaani(3): 57,5 propaani/butaani: 35 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | | | | | | | | | |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | | | | | | | | | |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 |

Alankomaat (1)

Kaasuryhmä

Ensimmäinen

Toinen

Kolmas

Kaasuryhmän alaryhmä

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

Wobbe-arvo (2) [ilmaistuna MJ/m3:na

H-kaasuverkko: 44,59

G-kaasuverkko, G-ehdot: 41,23

G-kaasuverkko, G+-ehdot: 41,23

H-kaasuverkko: 52,84

G-kaasuverkko, G-ehdot: 42,13

G-kaasuverkko, G+-ehdot: 42,98

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5-pitoisuus (summa) (3)

N2 + CO2-pitoisuus

H-kaasuverkko: ≤ 3,2 mol% (Oude Pekela -alajärjestelmä), ≤ 2,5 mol% (muualla Alankomaissa)

G-kaasuverkko, G- ja G+-ehdot: ≤10,3 mol% (RTL- ja RNB-verkko), ≤ 8 mol% (HTL Pohjois-Hollannin, Etelä-Hollannin, Utrechtin ja Flevolandin maakunnissa), ≤ 3 mol% (HTL muualla Alankomaissa) (4).

CO-pitoisuus

H-kaasuverkko: ≤ 1,5 mol% (jalostamokaasujärjestelmä); ≤ 2 900  mg/m3(n) (muualla Alankomaissa)

G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: ≤ 2 900  mg/m3 (n); Arvoa ei ole vielä vahvistettu E-ehtojen osalta.

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

Ks. kaasun laadusta annettu määräys.

Vetypitoisuus prosentteina

H-kaasuverkko: ≤ 40 mol% (jalostamokaasujärjestelmä); ≤ 0,02 mol% (muualla Alankomaissa)

G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: ≤ 0,02 mol% (RTL ja HTL); ≤ 0,5 mol% (RNB-verkko)

E-ehtojen osalta arvoa ei vielä ole vahvistettu.

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

Ks. kaasun laadusta annettu määräys. REACH-asetusta sovelletaan soveltuvin osin.

Käyttöpaine (5):

Kaasuryhmä

Ensimmäinen

Toinen

Kolmas

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia

G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: 20 mbar, E-ehdot: väh. 17 mbar

H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia

G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: nimellinen 25 mbar, (6) E-ehdot: nimellinen 20 mbar

H-kaasuverkko: ei tarkkoja odotuksia

G-kaasuverkko: G- ja G+-ehdot: mbar enintään 30 mbar, E-ehdot: enintään 25 mbar

propaani(1): 25 propaani(2): 25 propaani(3): 42,5 propaani/butaani: 25

propaani(1): 30 propaani(2): 37 propaani(3): 50 propaani/ butaani: 30

propaani(1): 35 propaani(2): 45 propaani(3): 57,5 propaani/butaani: 35

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25

ITÄVALTA

| Itävalta |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H |
| | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 45,3 | 53,5 |
| Kaasun koostumus |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 89 | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0 | 7 |
| CO-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 |
| Tyydyttymätön HC-
  pitoisuus prosentteina | 0 | 0 |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 4 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | teknisesti vapaa |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 18 | 20 | 25 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | Kaasuverkonhaltijan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet: |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Itävalta

Kaasuryhmä

Toinen

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

36,5

43,6

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

45,3

53,5

Kaasun koostumus

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

89

100

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0

7

CO-pitoisuus prosentteina

0

0

Tyydyttymätön HC-

pitoisuus prosentteina

0

0

Vetypitoisuus prosentteina

0

4

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

teknisesti vapaa

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

18

20

25

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

Kaasuverkonhaltijan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet:

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

PUOLA

| Puola |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kaasut yhdistettyinä toiseen ryhmään | Kolmas ryhmä (69) |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä Lm | Alaryhmä Ln | Alaryhmä Ls | Alaryhmä Lw | — |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO-pitoisuus prosentteina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vetypitoisuus prosentteina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | — | — | — | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 25 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 0 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Puola

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kaasut yhdistettyinä toiseen ryhmään

Kolmas ryhmä (69)

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä Lm

Alaryhmä Ln

Alaryhmä Ls

Alaryhmä Lw

—

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO-pitoisuus prosentteina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vetypitoisuus prosentteina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

—

—

—

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

—

—

—

—

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

25 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

0 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

PORTUGALI

| Portugali |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä P | Alaryhmä B |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO-pitoisuus prosentteina | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Vetypitoisuus prosentteina | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | — | 25 °C (75) |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugali

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä P

Alaryhmä B

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO-pitoisuus prosentteina

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Vetypitoisuus prosentteina

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

20

37  (74)

30 (74)

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

21

35,5

37

28,5

30

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

1,5

1,5

1,5

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

—

25 °C (75)

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

SUOMI

| Suomi |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Alaryhmä H | Alaryhmä B/P |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 -pitoisuus
  prosentteina (yhteismäärä) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 tilavuusprosenttia
  (5 mg/ m3) | — | — | 1,3-butadieeni: 0,01 |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | — | — | — | — | — | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Suomi

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

Alaryhmä B/P

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 -pitoisuus

prosentteina (yhteismäärä)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO-pitoisuus prosentteina

0

0

0

—

—

0,02

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0

0

0

0

0

0,01

Vetypitoisuus prosentteina

0

0

0

—

—

—

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

0

0

H2S:

0,00025 tilavuusprosenttia

(5 mg/ m3)

—

—

1,3-butadieeni: 0,01

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

17

20

25

25

30

35

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

—

—

—

—

—

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

RUOTSI

| Ruotsi |
| --- |
| Kaasuryhmä | Ensimmäinen ryhmä | Toinen ryhmä | | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | | Alaryhmä H | (78) | |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vetypitoisuus prosentteina | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | — | — | — | — |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina | 2 | — | 2 | — |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina | 1 013,25 mbar |

Ruotsi

Kaasuryhmä

Ensimmäinen ryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Alaryhmä H

(78)

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

Bruttolämpöarvo (GCV) [ilmaistuna MJ/m3:na]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5 –pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2 -pitoisuus prosentteina

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO-pitoisuus prosentteina

0

0

0

0

Tyydyttymätön HC-pitoisuus prosentteina

0

0

0

0

Vetypitoisuus prosentteina

0

0,5

0

0

1

0

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

—

—

—

—

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa millibaareina

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Käyttöpaine jakelupisteessä millibaareina

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa millibaareina

2

—

2

—

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine millibaareina

1 013,25 mbar

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

| Yhdistynyt kuningaskunta |
| --- |
| Kaasuryhmä | Toinen ryhmä | Kolmas ryhmä |
| Kaasuryhmän alaryhmä | Ryhmä H | Ryhmä P | Ryhmä B |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| bruttolämpöarvo (GCV) ilmaistuna [MJ/m3:na] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta: |
| C1 – C5

  -pitoisuus prosentteina (yhteismäärä) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2 -pitoisuus | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mooli-% (83) | Olematon | Olematon |
| CO-pitoisuus | (82) | (82) | Olematon | Olematon |
| Tyydyttymätön HC-pitoisuus | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Vetypitoisuus | — | 0,1
  mooli-% | Olematon | Olematon |
| Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista | H2S raja ≤ 5 mg/m3 | (84) | (84) |
| Käyttöpaine: |
| | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään | vähintään | nimellinen | enintään |
| Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa (85) [millibaareina] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Käyttöpaine jakelupisteessä [millibaareina] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa [millibaareina] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93) 2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet |
| Palamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C] | 15 °C |
| Tilavuuden mittaamisen viitepaine [millibaareina] | 1 013,25 mbar |

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaasuryhmä

Toinen ryhmä

Kolmas ryhmä

Kaasuryhmän alaryhmä

Ryhmä H

Ryhmä P

Ryhmä B

vähintään

enintään

vähintään

enintään

vähintään

enintään

bruttolämpöarvo (GCV) ilmaistuna [MJ/m3:na]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbe-arvo [ilmaistuna MJ/m3:na]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Kaasun koostumus tilavuusprosentteina kokonaiskoostumuksesta:

C1 – C5

-pitoisuus prosentteina (yhteismäärä)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2 -pitoisuus

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mooli-% (83)

Olematon

Olematon

CO-pitoisuus

(82)

(82)

Olematon

Olematon

Tyydyttymätön HC-pitoisuus

(82)

(82)

0

100

0

100

Vetypitoisuus

—

0,1

mooli-%

Olematon

Olematon

Tiedot kaasumaisessa polttoaineessa olevista toksisista komponenteista

H2S raja ≤ 5 mg/m3

(84)

(84)

Käyttöpaine:

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

vähintään

nimellinen

enintään

Käyttöpaine laitteessa olevassa kaasun sisäänmenoaukossa (85) [millibaareina]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Käyttöpaine jakelupisteessä [millibaareina]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Hyväksyttävissä oleva painehäviö loppukäyttäjän kaasulaitteessa [millibaareina]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93) 2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Wobbe-arvon ja bruttolämpöarvon viiteolosuhteet

Palamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitelämpötila [°C]

15 °C

Tilavuuden mittaamisen viitepaine [millibaareina]

1 013,25 mbar

---

(1)  Kaupallinen butaani sellaisena kuin se on kuvattuna 20. joulukuuta 1999 annetussa kuninkaan asetuksessa;

(2)  Kaupallinen propaani sellaisena kuin se on kuvattuna 20. joulukuuta 1999 annetussa kuninkaan asetuksessa;

(3)  Ei säännelty;

(4)  Ainoastaan tietyistä muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuista laitteista (ateriapalvelu jne.)

(5)  Lähde: Bulgarian maakaasuyhdistys;

(6)  Tietoa ei saatavilla;

(7)  130 millibaarin käyttöpaineessa jakelupisteessä ei ole määritetty painehäviöitä. Vaadittu virtausnopeus on alle 6 m/s;

(8)  Lähde: Bulgarian bensiini- ja kaasuyhdistys;

(9)  Ilmoitettu arvo vastaa Bulgariassa perinteisessä kaasunjakelussa käytettyjen paineensäätimien arvoa. Vaihtoehtona sallitaan myös 50 millibaarin nimellinen arvo;

(10)  Riippuu laitteesta. Tällä kysymyksellä ei ole merkitystä.

(11)  Kaupunkikaasu koostuu Tanskassa maakaasun ja ilman seoksesta;

(12)  Tanskan turvatekniikkaviranomainen ei sääntele bruttolämpöarvoa;

(13)  Ei säännelty;

(14)  Lueteltuihin arvoihin ei sisälly hajusteen rikki;

(15)  Mitattu rikkinä;

(16)  Käyttöpaineesta jakelupisteessä päättävät paikalliset kaupunkikaasun jakelijat;

(17)  Tanskan turvatekniikkaviranomainen ei sääntele bruttolämpöarvoa, mutta maakaasun suhteellinen tiheys on lakisääteisesti välillä 0,555–0,7;

(18)  Epätavalliset jakeluedellytykset: Jos Tanskan turvatekniikkaviranomainen on hyväksynyt erityisen valmiussuunnitelman, jossa sallitaan jakelu epätavanomaisella jakeluvälillä, Wobbe-arvo voi olla 47,44–48,12 MJ/m3;

(19)  Käyttöpaineesta jakelupisteessä päättävät paikalliset maakaasun jakelijat;

(20)  Kolmanteen ryhmään kuuluvien kaasujen on aina oltava kansainvälisen standardin ISO 9162 mukaiset.

(21)  Alaryhmä H: Soveltuville kaasulaitteille (esim. laiteluokassa I2E) voidaan toimitusvaikeuksien välttämiseksi rajoitetun ajan sallia alempi Wobbe-arvo, alimmillaan WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), jolloin laitteen asetus WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3) pysyy muuttumattomana. (40,95 MJ/m3 (15oC));

(22)  Alaryhmä L: Soveltuville kaasulaitteille (esim. laiteluokassa I2ELL) voidaan runsaasti inerttiä ainesta sisältävien maakaasujen käyttämiseksi rajoitetun ajan sallia alempi Wobbe-arvo, alimmillaan WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), jolloin laitteen asetus WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3) pysyy muuttumattomana. (34.13 MJ/m3 (15oC ));

(23)  Ainoastaan kotitalous- tai vastaavaan käyttöön. Kaupalliseen tai teolliseen käyttöön voidaan soveltaa poikkeuksia;

(24)  Nimellinen arvo;

(25)  Vain kiinteästä tankista;

(26)  Vety, typpi, happi ja metaani.

(27)  Kaasun mittaamista, laatua ja hajustamista käsittelevän NTGS PD-01:n yksityiskohtaisen protokollan pohjalta;

(28)  Vähimmäisarvoa ei ole määritelty, mikä mahdollistaa PCS- ja IW-vähimmäisarvojen noudattamisen;

(29)  Ei saa ylittää arvoa, joka mahdollistaa PCS- ja IW-enimmäisarvojen noudattamisen;

(30)  CO2:lle. Seoksille, mikä mahdollistaa PCW- ja IW-vähimmäisarvojen noudattamisen;

(31)  Maakaasussa;

(32)  Epätavanomaisissa kaasuissa (PD-01:n taulukko 4);

(33)  Ei ole määritelty. Mahdollistaa sen, että voidaan noudattaa enintään +5 oC:n kastepistettä 1–70 baarissa;

(34)  Maakaasu ei saa sisältää toksisia komponentteja;

(35)  Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen laitteiden tapauksessa paineet voivat vaihdella laitteen toimintamuodon mukaan (kaikki–ei mitään, kaikki–vähän–ei mitään tai muuttuva) valmistajan ohjekäsikirjassa ilmoitetun mukaisesti;

(36)  Kaasun koostumus on määritelty lainsäädännössä 31. tammikuuta 2006 annetulla kuninkaan asetuksella nro 61/2006, jossa vahvistetaan bensiinin, dieselin ja nestekaasujen eritelmät ja jolla säännellään tiettyjen biopolttoaineiden käyttöä;

(37)  Olefiinit yhteensä;

(38)  Diolefiinit + asetyleeni;

(39)  Nestekaasu ei saa sisältää toksisia komponentteja;

(40)  Laiteluokka 3+;

(41)  Laiteluokka 3P(50);

(42)  Laiteluokka 3P(37);

(43)  Laiteluokka 3R;

(44)  Laiteluokka 3B.

(45)  Keskimääräinen arvo;

(46)  Ei saatavilla;

(47)  Jos liitetty siirtoverkkoon;

(48)  Ainoastaan joistakin muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetuista laitteista.

(49)  Kyseessä on kokeellinen luku, joka on määritelty raja-arvoksi käytännön kokemuksen pohjalta. Kaasumaisten polttoaineiden laatua koskevaan standardiin ei sisälly viittauksia RHS-toksiineihin [mg/m3].

(50)  Ei määritelty;

(51)  Nestekaasu, joka on 100-prosenttisesti butaania;

(52)  Nestekaasu, joka on 60-prosenttisesti propaania ja 40-prosenttisesti butaania;

(53)  Keskimääräinen nestekaasupitoisuus vuonna 2017;

(54)  Nestekaasuputkien suurin sallittava käyttöpaine rakennuksessa sen käyttötarkoituksen mukaan ei saisi ylittää määrättyjä raja-arvoja, paitsi jos valmistaja on sertifioinut kaasunpolttolaitteita korkeampia paineita varten ja työsuojelutarkastuksista vastaavan osaston tarkastajan tekemän tarkastuksen jälkeen;

(55)  Kaasunpolttolaitteet, joiden liitäntäpaine on enintään 50 millibaaria;

(56)  Keskuslämmityskattilahuoneet;

(57)  Suurten rakennusten, sairaaloiden, hotellien jne. kattilahuoneet, joiden kokonaistoimitus on enintään 300 kg/h;

(58)  Suurten rakennusten, sairaaloiden, hotellien jne. kattilahuoneet, joiden kokonaistoimitus on yli 300 kg/h.

(59)  Suurtalouskeittiöt;

(60)  Muut kaupalliset laitteet;

(61)  Korkeakoulujen laboratoriot;

(62)  Tutkimuslaboratoriot.

(63)  Käytäntö kuivan kaasun olosuhteiden mukaan Latviassa: lämpötila 20 oC, ilmanpaine 1,01325 baaria.

(64)  Ei säännelty.

(65)  Ei mitattu;

(66)  Puhallinpolttimista;

(67)  On noudatettava laitteen valmistajan vähimmäis- ja enimmäisarvoja (arvot vaihtelevat suuresti);

(68)  Paine mittarin ulostuloaukossa: ottaen huomioon säätötoleranssin ja mittarin painehäviön.

(1)  (Maa)kaasuverkkoon liitetyt kaasulaitteet (toinen kaasuryhmä):

Kaasulain 11 § (laki julkisesta maakaasuverkosta) kuuluu seuraavasti:

| 1. | Kaasunsiirtoverkkoon syötetty tai verkonhallinnoijien syöttökohdissa toimittama kaasu täyttää ministerin määräyksessä asetetut vaatimukset, jotka voivat vaihdella otto- ja syöttökohtien osalta sekä energiasisällön, paineen ja alueen mukaan. |
| --- | --- |

1.

Kaasunsiirtoverkkoon syötetty tai verkonhallinnoijien syöttökohdissa toimittama kaasu täyttää ministerin määräyksessä asetetut vaatimukset, jotka voivat vaihdella otto- ja syöttökohtien osalta sekä energiasisällön, paineen ja alueen mukaan.

| 2. | Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset koskevat joka tapauksessa turvallisuutta ja tehokkuutta, johon sisältyy aina yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten minimoiminen, sekä luotettavuutta ja kestävyyttä kaasun siirrossa ja käytössä. |
| --- | --- |

2.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset koskevat joka tapauksessa turvallisuutta ja tehokkuutta, johon sisältyy aina yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten minimoiminen, sekä luotettavuutta ja kestävyyttä kaasun siirrossa ja käytössä.

Edellä olevan 2 momentin on katsottava tarkoittavan, että kaasutoimitusten turvallisuus ja tehokkuus on ministerin määräyksen säännöksistä riippumatta säilytettävä (jos toimituksiin tehdään muutoksia). Tältä osin olemassa olevien laitteiden ja kaasuverkkojen tekniset valmiudet ovat äärimmäisen tärkeä tekijä.

Kaasutoimitusten luokitus (maa)kaasuverkossa:

| | Alankomaissa on kaasulaitteiden osalta seuraavat kolme julkisten kaasuverkkojen pääryhmää:






  1. | H-kaasuverkko, joka muodostuu alueellisista järjestelmistä, joista joissakin on omat kaasunjakelua koskevat eritelmät. H-kaasuverkkoon on liitetty noin 80 suurkäyttäjää ja RNB-H-kaasuverkko, jossa on suurkäyttäjiä. |
| --- | --- | --- |

Alankomaissa on kaasulaitteiden osalta seuraavat kolme julkisten kaasuverkkojen pääryhmää:

1.

H-kaasuverkko, joka muodostuu alueellisista järjestelmistä, joista joissakin on omat kaasunjakelua koskevat eritelmät. H-kaasuverkkoon on liitetty noin 80 suurkäyttäjää ja RNB-H-kaasuverkko, jossa on suurkäyttäjiä.

| 2. | G-kaasuverkko, jossa vakaita toimitusehtoja on kolme:






  a. | G-toimitusehdot, jotka nyt koskevat koko G-kaasuverkkoa, |
| --- | --- | --- |

2.

G-kaasuverkko, jossa vakaita toimitusehtoja on kolme:

a.

G-toimitusehdot, jotka nyt koskevat koko G-kaasuverkkoa,

| b. | G+-toimitusehdot, jotka tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2022, |
| --- | --- |

b.

G+-toimitusehdot, jotka tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2022,

| c. | E-toimitusehdot, jotka tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2030. Tavoitteena on, että nämä toimitusehdot voisivat tulla voimaan vuonna 2018 uusina laitteina verkkoon liitettävien laitteiden elinaikana. E-toimitusehtoja varten ei vielä ole lakisääteisiä kaasuntoimitusta koskevia vaatimuksia, toisin kuin G- ja G+-toimitusehtoja varten. Nämä vaatimukset vahvistetaan, kun E-toimitusehdot tulevat käytännössä voimaan. E-toimitusehdot/-vaatimukset vahvistetaan sellaisiksi, että toimitettu kaasu – sellaisena kuin sitä tarkoitetaan kaasulain 11 §:ssä – soveltuu laiteluokan I2,E laitteisiin, kun nimellispaine laitteissa on 20 millibaaria. |
| --- | --- |

c.

E-toimitusehdot, jotka tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2030. Tavoitteena on, että nämä toimitusehdot voisivat tulla voimaan vuonna 2018 uusina laitteina verkkoon liitettävien laitteiden elinaikana. E-toimitusehtoja varten ei vielä ole lakisääteisiä kaasuntoimitusta koskevia vaatimuksia, toisin kuin G- ja G+-toimitusehtoja varten. Nämä vaatimukset vahvistetaan, kun E-toimitusehdot tulevat käytännössä voimaan. E-toimitusehdot/-vaatimukset vahvistetaan sellaisiksi, että toimitettu kaasu – sellaisena kuin sitä tarkoitetaan kaasulain 11 §:ssä – soveltuu laiteluokan I2,E laitteisiin, kun nimellispaine laitteissa on 20 millibaaria.

| 3. | L-kaasuverkko, joka on tarkoitettu kaasunvientiin ja josta ei ole asetuksessa (EU) 2016/426 tarkoitettuja toimituksia Alankomaiden alueella. |
| --- | --- |

3.

L-kaasuverkko, joka on tarkoitettu kaasunvientiin ja josta ei ole asetuksessa (EU) 2016/426 tarkoitettuja toimituksia Alankomaiden alueella.

| | Nämä verkot jaetaan vielä kolmeen alatasoon painetason mukaan:






  1. | pääverkko HTL [hoofdtransportleiding] |
| --- | --- | --- |

Nämä verkot jaetaan vielä kolmeen alatasoon painetason mukaan:

1.

pääverkko HTL [hoofdtransportleiding]

| 2. | alueellinen verkko RTL [regionale transportleiding] |
| --- | --- |

2.

alueellinen verkko RTL [regionale transportleiding]

| 3. | alueellisten verkonhaltijoiden verkko RNB [Regionale netbeheerders] |
| --- | --- |

3.

alueellisten verkonhaltijoiden verkko RNB [Regionale netbeheerders]

Toimitukset ovat mahdollisia kaikilla painetasoilla. Kaasuntoimitusehdot voivat vaihdella painetason mukaan.

| | Muut kaasulaitteet: | Muiden kuin (maa)kaasuverkon kautta toimitettavien kaasujen (esimerkiksi propaani ja butaani ja niiden seokset) toimitusehdoista ei ole annettu erillistä lainsäädäntöä. Osapuolet tekevät yleensä yksityisoikeudellisia sopimuksia tällaisten kaasujen toimituksesta, ja niissä sovelletaan usein vapaavalintaisia standardeja. Usein käytetyt standardiarvot mainitaan tässä liitteenä ohjeellisina; |
| --- | --- | --- |

Muut kaasulaitteet:

Muiden kuin (maa)kaasuverkon kautta toimitettavien kaasujen (esimerkiksi propaani ja butaani ja niiden seokset) toimitusehdoista ei ole annettu erillistä lainsäädäntöä. Osapuolet tekevät yleensä yksityisoikeudellisia sopimuksia tällaisten kaasujen toimituksesta, ja niissä sovelletaan usein vapaavalintaisia standardeja. Usein käytetyt standardiarvot mainitaan tässä liitteenä ohjeellisina;

(2)  (Maa)kaasuverkkoon liitetyt kaasulaitteet (toinen kaasuryhmä):

H-kaasuverkko: riippuu aluejärjestelmästä

| Kaasun laadusta annetun määräyksen mukainen alueellinen G-kaasuverkko | Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys | Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys | Muunnettu Wobbe-arvo | Muunnettu Wobbe-arvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| enintään | vähintään | enintään | vähintään |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Yleinen kaasujärjestelmä | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Delfzijlin kaasujärjestelmä | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Eemshavenin kaasujärjestelmä | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| ZO Drenthen kaasujärjestelmä | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI-kaasujärjestelmä (kaasunpuhdistuslaitos) | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| IJmondin kaasujärjestelmä | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburgin maakunnan kaasujärjestelmä | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Pohjois-Hollannin, Etelä-Hollannin ja Groningenin kaasujärjestelmä | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Jalostamokaasujärjestelmä | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhaven- kaasujärjestelmä | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmondin kaasujärjestelmä | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| LNG-kaasujärjestelmä | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Käytetty muuntokerroin 25/0–15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Kaasun laadusta annetun määräyksen mukainen alueellinen G-kaasuverkko

Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys

Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys

Muunnettu Wobbe-arvo

Muunnettu Wobbe-arvo

enintään

vähintään

enintään

vähintään

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Yleinen kaasujärjestelmä

47,0

55,7

44,59

52,84

Delfzijlin kaasujärjestelmä

48,6

55,7

46,11

52,84

Eemshavenin kaasujärjestelmä

47,2

55,7

44,78

52,84

ZO Drenthen kaasujärjestelmä

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI-kaasujärjestelmä (kaasunpuhdistuslaitos)

43,46

55,7

41,23

52,84

IJmondin kaasujärjestelmä

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburgin maakunnan kaasujärjestelmä

49,0

55,7

46,49

52,84

Pohjois-Hollannin, Etelä-Hollannin ja Groningenin kaasujärjestelmä

48,3

55,7

45,82

52,84

Jalostamokaasujärjestelmä

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhaven- kaasujärjestelmä

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmondin kaasujärjestelmä

47,0

56

44,59

53,13

LNG-kaasujärjestelmä

47,0

57,2

44,59

54,27

Käytetty muuntokerroin 25/0–15/15

0,9487

0,9487

G-kaasuverkko:

| Kaasun laadusta annetun määräyksen mukaiset toimitusehdot G-kaasuverkkoa varten | Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys | Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys | Muunnettu Wobbe-arvo | Muunnettu Wobbe-arvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | vähintään | enintään | vähintään | enintään |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| G-ehdot | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| G+-ehdot | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| E-ehdot | i) | i) | i) | i) |
| Käytetty muuntokerroin 25/0–15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Huomautus i) E-toimitusehdoissa sallittavaa Wobbe-arvon vaihtelualuetta ei ole vielä vahvistettu. Vaihtelualue valitaan niin, että se mahdollistaa luokan I2,E laitteiden turvallisen ja toimivan liitännän. Vaihtelualue vahvistetaan myöhemmin kaasun laadusta annetussa määräyksessä. |

Kaasun laadusta annetun määräyksen mukaiset toimitusehdot G-kaasuverkkoa varten

Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys

Wobbe-arvo, kaasun laadusta annettu määräys

Muunnettu Wobbe-arvo

Muunnettu Wobbe-arvo

vähintään

enintään

vähintään

enintään

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

G-ehdot

43,46

44,41

41,23

42,13

G+-ehdot

43,46

45,30

41,23

42,98

E-ehdot

i)

i)

i)

i)

Käytetty muuntokerroin 25/0–15/15

0,9487

0,9487

Huomautus i) E-toimitusehdoissa sallittavaa Wobbe-arvon vaihtelualuetta ei ole vielä vahvistettu. Vaihtelualue valitaan niin, että se mahdollistaa luokan I2,E laitteiden turvallisen ja toimivan liitännän. Vaihtelualue vahvistetaan myöhemmin kaasun laadusta annetussa määräyksessä.

(3)  (Maa)kaasuverkkoon liitetyt kaasulaitteet (toinen kaasuryhmä):

Lainsäädännössä ei ole vahvistettu erityisvaatimuksia C1–C5-pitoisuuden summan osalta. Joissakin G-kaasuverkon toimitusehdoissa asetetaan propaaniekvivalentin enimmäismäärää koskevia vaatimuksia.

(Propaaniekvivalentilla (PE) tarkoitetaan kaasun korkeampien hiilivetyjen pitoisuusyksikköä, joka lasketaan kaasun korkeampien hiilivetyjen osuuksien mol%-summana niin, että jokaiselle korkeammalle hiilivedylle annetaan painotuskerroin, joka on kyseisen korkeamman hiilivedyn hiiliatomien lukumäärä miinus yksi jaettuna kahdella.)

Vaatimukset ovat seuraavat:

G-ehdot: propaaniekvivalentti (PE) enintään 5 mol%

G+-ehdot: propaaniekvivalentti (PE) enintään 8,1 mol%

E-ehdot: ei lakisääteisiä vaatimuksia. E-toimitusehdoissa sallittavaa pitoisuutta ei ole vielä vahvistettu. Pitoisuus valitaan niin, että se mahdollistaa luokan I2,E laitteiden turvallisen ja toimivan liitännän. Se vahvistetaan myöhemmin kaasun laadusta annetussa määräyksessä;

(4)  Toinen kaasuryhmä, G-kaasuverkko, G-ehdot: Seuraavat hiilidioksidipitoisuutta koskevat rajoitukset ovat voimassa, kun kaasussa on vähintään 99 mol% metaania, hiilidioksidia (CO2), typpeä (N2) ja happea (CO2), ja enemmän kuin 6 mol% siitä koostuu hiilidioksidista.

Hiilidioksidipitoisuus on enimmillään seuraavien vähimmäismäärä:

| | * 10,32 – 0,72 * N2-pitoisuus – 0,87 * O2-pitoisuus, ja |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * N2-pitoisuus – 0,87 * O2-pitoisuus, ja

| | * 10,56 – 0,746 * N2-pitoisuus – 1,01 * O2-pitoisuus, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * N2-pitoisuus – 1,01 * O2-pitoisuus,

jossa pitoisuudet ilmaistaan mooliosuutena (%);

(5)  Käyttäjien odotukset perustuvat vapaavalintaisiin standardeihin ja käyttötapoihin;

(6)  Muualla kuin kotitalouksissa nominaalinen paine voi joskus olla 100 mbar tai enemmän.

(69)  Kolmanteen ryhmään kuuluvaa kaasua ei toimiteta Puolassa kaasunjakeluverkon kautta;

(70)  MJ/m3:na ilmaistut arvot voidaan muuntaa kWh/m3:ksi jakamalla ne 3,6:lla.

(71)  Arvot palvelujen laadun sääntelystä energiapalvelujen sääntelyviranomaiselta;

(72)  Arvot asetuksesta nro 214E/2015;

(73)  Tietoja ei saatavilla;

(74)  Jotkin ravintola-alan laitteet käyttävät myös 50 millibaarin painetta kaupallisen butaanin ja 67 millibaarin painetta kaupallisen propaanin osalta. Nämä ovat yksittäisiä tapauksia;

(75)  Standardin ISO 13443:1996 ”Maakaasu. Referenssiolosuhteet” mukaan;

(76)  Kun liitäntäpaine on enintään 35 millibaaria;

(77)  Kun liitäntäpaine on yli 35 millibaaria.

(78)  Jalostettu biokaasu;

(79)  Nominaalinen arvo.

(80)  Ei täsmennettyjä verkonlaajuisesti sovellettavia rajoja, vaihteluväli yleensä 36,9–42,3 MJ/m3 mutta ehdottomana rajana on Wobbe-arvo;

(81)  Hätätilanteessa rajojen vaihteluväliksi voidaan laajentaa 46,5–52,85 MJ/m3 jakelun ylläpitämiseksi, mutta tämä koskee ainoastaan poikkeustilanteita. Toimitusehdot vahvistetaan kaasun turvallisuutta (hallinnointia) koskevassa säädöksessä ”Gas Safety (Management) Regulations S.I. 1996 nro 551”, joka on saatavilla osoitteessa www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Ei täsmennettyä rajaa;

(83)  Yleensä 2,5 mooli- %, mutta tämä vaihtelee joissakin siirtoverkon tulopisteissä;

(84)  Kaupallinen propaani ja butaani voivat sisältää 1,3-butadieeniä, joka on luokiteltu luokan II karsinogeeniksi;

(85)  Kuten EN437;

(86)  Nestekaasu matkailu- ja muihin ajoneuvoihin, EN 1949;

(87)  Bulkkisäiliö tai pullot (jakelu kiinteistöön) Viite EN 16129 Taulukko 5 ja BS6891 Taulukko 7 Huomautus A - Nämä luvut liittyvät jakelupisteeseen säätimen tai mittarin ulostuloaukossa (sen mukaan kumpi on viimeinen);

(88)  Kaasupullon varuste (liitetty suoraan kaasupulloon) ΔP2 (2 millibaarin painehäviö). Huomautus: Luvuissa oletetaan, että jakelupiste on säätimen ulostuloaukko;

(89)  Kaasupullon varuste (liitetty suoraan kaasupulloon) Viite EN 16129 Taulukko 5. Huomautus: Luvuissa oletetaan, että jakelupiste on säätimen ulostuloaukko;

(90)  Kaasupullon varuste (liitetty suoraan kaasupulloon) ΔP2 (5 millibaarin painehäviö). Huomautus: Luvuissa oletetaan, että jakelupiste on säätimen ulostuloaukko;

(91)  Kaasupullon varuste (liitetty suoraan kaasupulloon) Nestekaasu (matkailu- ja muihin ajoneuvoihin, EN 1949), Viite EN 16129 Liite D. Huomautus: Luvuissa oletetaan, että jakelupiste on säätimen ulostuloaukko;

(92)  Viite BS 6891: 2015 lauseke 5.3.2 ja IGEM/UP/Taulukko 2, suuret putket

(93)  UKLPG COP 22 Käyttöputkisto

(94)  BS 6891, Kiinteistön asennusputkisto; liitetty suoraan kaasupullon varustejärjestelmiin, joissa täsmennetään 2 millibaaria

(95)  EN 1949; liitetty suoraan kaasupullon varustejärjestelmiin, joissa täsmennetään 5 millibaaria

---