# Úřední věstník C 206/2018

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 206 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6114. června 2018 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 206

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6114. června 2018

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 2018/C 206/01 | Druhy plynu a odpovídající vstupní tlaky podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (Toto zveřejnění je založeno na informacích získaných Komisí od členských států) | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2018/C 206/01

Druhy plynu a odpovídající vstupní tlaky podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (Toto zveřejnění je založeno na informacích získaných Komisí od členských států)

(Toto zveřejnění je založeno na informacích získaných Komisí od členských států)

1

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

| 14.6.2018 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 206/1

---

Druhy plynu a odpovídající vstupní tlaky podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES

(Toto zveřejnění je založeno na informacích získaných Komisí od členských států)

(2018/C 206/01)

BELGIE

| Belgie |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina L | Skupina H | Skupina B | Skupina P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Obsah N2 a CO2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Obsah CO | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Obsah vodíku | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | — | — | – |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Belgie

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina L

Skupina H

Skupina B

Skupina P

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbeho číslo v MJ/m3

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Obsah N2 a CO2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Obsah CO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Obsah nenasycených uhlovodíků

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Obsah vodíku

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

—

—

–

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

BULHARSKO

| Bulharsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá (5) | třetí (8) |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina B/P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Obsah C1 až C5 (součet) | 92 | 100 | — | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | 0 | 3 | (6) | (6) |
| Obsah CO | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Obsah vodíku | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | (6) | (6) |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Bulharsko

Kategorie plynů

druhá (5)

třetí (8)

Skupina plynů

Skupina H

Skupina B/P

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

36

45,7

94

—

Wobbeho číslo v MJ/m3

45,7

54,7

79,94

86,84

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

minimální

maximální

minimální

maximální

Obsah C1 až C5 (součet)

92

100

—

100

Obsah N2 a CO2

0

3

(6)

(6)

Obsah CO

(6)

(6)

(6)

(6)

Obsah nenasycených uhlovodíků

(6)

(6)

(6)

(6)

Obsah vodíku

(6)

(6)

(6)

(6)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

(6)

(6)

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

22

—

130

2 000

—

16 000

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

ČESKÁ REPUBLIKA

| Česká republika |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina B/P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) | 92–99,5 | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | 0,5–8 | 0 |
| Obsah CO | 0 | 0 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0 | 0–65 |
| Obsah vodíku | 0 | 0 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Česká republika

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina B/P

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

33,8

42,5

101,8

134

Wobbeho číslo v MJ/m3

45,7

52,2

82,6

94,7

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet)

92–99,5

100

Obsah N2 a CO2

0,5–8

0

Obsah CO

0

0

Obsah nenasycených uhlovodíků

0

0–65

Obsah vodíku

0

0

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17

20

25

25

30

35

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

DÁNSKO

| Dánsko |
| --- |
| Kategorie plynů | první | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina A (11) | Skupina H | Skupina B/P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Obsah N2 a CO2 | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Obsah CO | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Obsah vodíku | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu (14) | 0 | H2S a COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S a COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1,013 bar |

Dánsko

Kategorie plynů

první

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina A (11)

Skupina H

Skupina B/P

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbeho číslo v MJ/m3

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Obsah N2 a CO2

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Obsah CO

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Obsah nenasycených uhlovodíků

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Obsah vodíku

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu (14)

0

H2S a COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S a COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1,013 bar

NĚMECKO

| Německo |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina L | Skupina P | Skupina B |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| Obsah CO | — | — | — | — |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | — | — | 10  % | 10  % |
| Obsah vodíku | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | H2S a COS:
  5 mg/m3 | — | H2S a COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: technicky čisté / S z COS:
  5 mg/kg | — | H2S: technicky čisté / S z COS: 5 mg/kg |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Německo

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina L

Skupina P

Skupina B

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbeho číslo v MJ/m3

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet)

—

100

—

100

—

100

—

100

Obsah N2 a CO2

2,5

4

—

—

—

Obsah CO

—

—

—

—

Obsah nenasycených uhlovodíků

—

—

10  %

10  %

Obsah vodíku

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

H2S a COS:

5 mg/m3

—

H2S a COS:

5 mg/m3

—

H2S: technicky čisté / S z COS:

5 mg/kg

—

H2S: technicky čisté / S z COS: 5 mg/kg

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

ŠPANĚLSKO

| Španělsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| | (27) | (36) |
| Obsah C1 až C5 a stopy C6+ v % (součet) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| Obsah C2 v % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| Obsah C3 v % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| Obsah C4 v % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| Obsah C5 v % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Obsah N2 a CO2 v % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| Obsah CO v % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Obsah nenasycených uhlovodíků v % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Obsah vodíku v % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu: |
| | (34) | (39) |
| Vstupní tlak: |
| | minimální (35) | jmenovitý (35) | maximální (35) | minimální (35) | jmenovitý (35) | maximální (35) | minimální (35) | jmenovitý (35) | maximální (35) |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1,01325 bar |

Španělsko

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina P

Skupina B

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbeho číslo v MJ/m3

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

(27)

(36)

Obsah C1 až C5 a stopy C6+ v % (součet)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

Obsah C2 v %

—

—

0

2,5

0

2

Obsah C3 v %

—

—

80

100

0

20

Obsah C4 v %

—

—

0

20

80

100

Obsah C5 v %

—

—

0

1,5

0

1,5

Obsah N2 a CO2 v %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

Obsah CO v %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Obsah nenasycených uhlovodíků v %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Obsah vodíku v %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu:

(34)

(39)

Vstupní tlak:

minimální (35)

jmenovitý (35)

maximální (35)

minimální (35)

jmenovitý (35)

maximální (35)

minimální (35)

jmenovitý (35)

maximální (35)

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1,01325 bar

FRANCIE

| Francie [Tabulka I] |
| --- |
| Kategorie plynů | první | druhá |
| Skupina plynů | Skupina C | | Skupina H | Skupina L |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| Obsah N2 a CO2 | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| Obsah CO | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Obsah vodíku | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | — | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Francie [Tabulka I]

Kategorie plynů

první

druhá

Skupina plynů

Skupina C

Skupina H

Skupina L

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbeho číslo v MJ/m3

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet)

(46)

~ 21

(46)

(46)

Obsah N2 a CO2

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

Obsah CO

(46)

0

< 2

< 2

Obsah nenasycených uhlovodíků

(46)

0

(46)

(46)

Obsah vodíku

(46)

0

< 6

< 6

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

—

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

| Francie [Tabulka II] |
| --- |
| Kategorie plynů | třetí |
| Skupina plynů | Skupina P | Skupina B | Skupina B/P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Obsah CO | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Obsah vodíku | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | 0 | 0 | 0 |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Francie [Tabulka II]

Kategorie plynů

třetí

Skupina plynů

Skupina P

Skupina B

Skupina B/P

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

97

104

124

134

97

134

Wobbeho číslo v MJ/m3

79

82

89

93

75,46

85,22

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

99

100

99

100

99

100

Obsah N2 a CO2

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Obsah CO

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Obsah nenasycených uhlovodíků

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Obsah vodíku

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

0

0

0

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

CHORVATSKO

| Chorvatsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina B/P | Skupina P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Obsah N2 a CO2 | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| Obsah CO | — | — | — | — |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0 | — | — | — |
| Obsah vodíku v % | 0 | 0 | 0 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *RHS toxiny [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Chorvatsko

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina B/P

Skupina P

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbeho číslo v MJ/m3

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

85

98

95

99

95

99

Obsah N2 a CO2

0

7

0

9,8

—

Obsah CO

—

—

—

—

Obsah nenasycených uhlovodíků

0

—

—

—

Obsah vodíku v %

0

0

0

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*RHS toxiny [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

KYPR

| Kypr |
| --- |
| Kategorie plynů | třetí |
| Skupina plynů | |
| | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | (50) | (50) |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| Obsah N2 a CO2 | (50) |
| Obsah CO | (50) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0,03 | 42,78 |
| Obsah vodíku | (50) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | (50) |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů (54) v mbar | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | (50) |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | (50) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Kypr

Kategorie plynů

třetí

Skupina plynů

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

(50)

(50)

Wobbeho číslo v MJ/m3

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Objemové složení plynu v % celkového obsahu (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

Obsah N2 a CO2

(50)

Obsah CO

(50)

Obsah nenasycených uhlovodíků

0,03

42,78

Obsah vodíku

(50)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

(50)

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů (54) v mbar

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

(50)

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

(50)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

LOTYŠSKO

| Lotyšsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina B/P |
| | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| Obsah N2 a CO2 | ~ 1 | 0 | 1 |
| Obsah CO | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Obsah vodíku | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Lotyšsko

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina B/P

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbeho číslo v MJ/m3

47,02

51,98

76,7

83,3

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

96,5

98,5

98,8

Obsah N2 a CO2

~ 1

0

1

Obsah CO

~ 0,36

0

1

Obsah nenasycených uhlovodíků

0,06

0,07

0

1

Obsah vodíku

0,06

0,07

0

1

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17

20

25

20

30

45

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

17

20

25

20

30

45

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

0

0,5

1

0

0,5

1

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

20 °C (63)

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

20 °C (63)

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITVA

| Litva |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá |
| Skupina plynů | Skupina H |
| | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 34,56 | — |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 47,016 | 51,984 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | 90 | — |
| Obsah N2 a CO2 | — | 5,5 |
| Obsah CO | (64) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | — | — |
| Obsah vodíku | — | 2 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | zakázány |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 21 | — | 30 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 25 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 20 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Litva

Kategorie plynů

druhá

Skupina plynů

Skupina H

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

34,56

—

Wobbeho číslo v MJ/m3

47,016

51,984

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

90

—

Obsah N2 a CO2

—

5,5

Obsah CO

(64)

Obsah nenasycených uhlovodíků

—

—

Obsah vodíku

—

2

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

zakázány

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

21

—

30

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

25 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

20 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

LUCEMBURSKO

| Lucembursko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá |
| Skupina plynů | Skupina H |
| | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 36,5 | 47,2 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 49,0 | 56,5 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | > 86 | 99 |
| Obsah N2 a CO2 | — | 4,5 |
| Obsah CO | (65) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (65) |
| Obsah vodíku | (65) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Vstupní tlak v bodě dodávky (68) v mbar | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | 1,6 |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Lucembursko

Kategorie plynů

druhá

Skupina plynů

Skupina H

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

36,5

47,2

Wobbeho číslo v MJ/m3

49,0

56,5

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

> 86

99

Obsah N2 a CO2

—

4,5

Obsah CO

(65)

Obsah nenasycených uhlovodíků

(65)

Obsah vodíku

(65)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17 (15) (66)

20

25  (67)

Vstupní tlak v bodě dodávky (68) v mbar

19,7

20

24,3

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

1,6

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

NIZOZEMSKO

| Nizozemsko (1) |
| --- |
| Kategorie plynů | první | druhá | třetí |
| Skupina plynů | | | |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | | | | | | |
| Wobbeho číslo (2) v MJ/m3 | | | Síť H: 44,59
  Síť G, podmínky G: 41,23
  Síť G, podmínky G+: 41,23 | Síť H: 52,84
  Síť G, podmínky G: 42,13
  Síť G, podmínky G+: 42,98 | | |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) (3) | | | | | | |
| Obsah N2 a CO2 | | | | Síť H: ≤ 3,2 mol % (subsystém Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (zbytek Nizozemska)
  Síť G, podmínky G a G+: ≤ 10,3 mol % (sítě RTL a RNB), ≤ 8 mol % (HTL v provinciích Severní Holandsko, Jižní Holandsko, Utrecht a Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL ve zbytku Nizozemska) (4) | | |
| Obsah CO | | | | Síť H: ≤ 1,5 mol % (systém rafinérského plynu); ≤ 2 900  mg/m3(n) (zbytek Nizozemska)
  Síť G: podmínky G a G+: ≤ 2 900  mg/m3 (n); dosud nebyly stanoveny žádné podmínky E | | |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | | | | Viz nařízení o kvalitě plynů | | |
| Obsah vodíku | | | | Síť H: ≤ 40 mol % (systém rafinérského plynu); ≤ 0,02 mol % (zbytek Nizozemska)
  Síť G: podmínky G a G+: ≤ 0,02 mol % (v RTL a HTL); ≤ 0,5 mol % (v síti RNB)
  Dosud nebyly stanoveny žádné podmínky E | | |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | | | | Viz nařízení o kvalitě plynů. Rovněž se uplatňuje nařízení REACH. | | |
| Vstupní tlak (5): |
| Kategorie plynů | první | druhá | třetí |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | | | | Síť H: žádná specifická očekávání
  Síť G: podmínky G a G+: 20 mbar, podmínky E: minimum 17 mbar | Síť H: žádná specifická očekávání
  Síť G: podmínky G a G+: jmenovitý tlak 25 mbar (6), podmínky E: jmenovitý tlak 20 mbar | Síť H: žádná specifická očekávání
  Síť G: podmínky G a G+: maximum: 30 mbar, podmínky E: maximum 25 mbar | propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | | | | | | | | | |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | | | | | | | | | |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV): |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 |

Nizozemsko (1)

Kategorie plynů

první

druhá

třetí

Skupina plynů

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

Wobbeho číslo (2) v MJ/m3

Síť H: 44,59

Síť G, podmínky G: 41,23

Síť G, podmínky G+: 41,23

Síť H: 52,84

Síť G, podmínky G: 42,13

Síť G, podmínky G+: 42,98

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet) (3)

Obsah N2 a CO2

Síť H: ≤ 3,2 mol % (subsystém Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (zbytek Nizozemska)

Síť G, podmínky G a G+: ≤ 10,3 mol % (sítě RTL a RNB), ≤ 8 mol % (HTL v provinciích Severní Holandsko, Jižní Holandsko, Utrecht a Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL ve zbytku Nizozemska) (4)

Obsah CO

Síť H: ≤ 1,5 mol % (systém rafinérského plynu); ≤ 2 900  mg/m3(n) (zbytek Nizozemska)

Síť G: podmínky G a G+: ≤ 2 900  mg/m3 (n); dosud nebyly stanoveny žádné podmínky E

Obsah nenasycených uhlovodíků

Viz nařízení o kvalitě plynů

Obsah vodíku

Síť H: ≤ 40 mol % (systém rafinérského plynu); ≤ 0,02 mol % (zbytek Nizozemska)

Síť G: podmínky G a G+: ≤ 0,02 mol % (v RTL a HTL); ≤ 0,5 mol % (v síti RNB)

Dosud nebyly stanoveny žádné podmínky E

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

Viz nařízení o kvalitě plynů. Rovněž se uplatňuje nařízení REACH.

Vstupní tlak (5):

Kategorie plynů

první

druhá

třetí

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

Síť H: žádná specifická očekávání

Síť G: podmínky G a G+: 20 mbar, podmínky E: minimum 17 mbar

Síť H: žádná specifická očekávání

Síť G: podmínky G a G+: jmenovitý tlak 25 mbar (6), podmínky E: jmenovitý tlak 20 mbar

Síť H: žádná specifická očekávání

Síť G: podmínky G a G+: maximum: 30 mbar, podmínky E: maximum 25 mbar

propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV):

Referenční teplota spalování v °C

15

Referenční teplota měření objemu v °C

15

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25

RAKOUSKO

| Rakousko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá |
| Skupina plynů | Plyn H |
| | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 36,5 | 43,6 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 45,3 | 53,5 |
| Složení plynu |
| Obsah C1 až C5

  v % (součet) | 89 | 100 |
| Obsah N2 a CO2 v % | 0 | 7 |
| Obsah CO v % | 0 | 0 |
| Obsah nenasycených
  uhlovodíků v % | 0 | 0 |
| Obsah vodíku v % | 0 | 4 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | technicky čisté |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 18 | 20 | 25 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | Podle dohody mezi provozovatelem plynárenské sítě a odběratelem |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo: |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Rakousko

Kategorie plynů

druhá

Skupina plynů

Plyn H

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

36,5

43,6

Wobbeho číslo v MJ/m3

45,3

53,5

Složení plynu

Obsah C1 až C5

v % (součet)

89

100

Obsah N2 a CO2 v %

0

7

Obsah CO v %

0

0

Obsah nenasycených

uhlovodíků v %

0

0

Obsah vodíku v %

0

4

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

technicky čisté

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

18

20

25

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

Podle dohody mezi provozovatelem plynárenské sítě a odběratelem

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo:

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

POLSKO

| Polsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | plyny v kombinaci s druhou kategorií | třetí (69) |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina Lm | Skupina Ln | Skupina Ls | Skupina Lw | — |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbeho číslo v MJ/m3
   (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obsah N2 a CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obsah CO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obsah vodíku | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | — | — | — | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | — | — | — | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 25 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 0 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Polsko

Kategorie plynů

druhá

plyny v kombinaci s druhou kategorií

třetí (69)

Skupina plynů

Skupina H

Skupina Lm

Skupina Ln

Skupina Ls

Skupina Lw

—

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbeho číslo v MJ/m3
   (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Obsah N2 a CO2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Obsah CO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Obsah nenasycených uhlovodíků

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Obsah vodíku

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

—

—

—

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

—

—

—

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

25 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

0 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

PORTUGALSKO

| Portugalsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| Obsah N2 a CO2 | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Obsah CO | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Obsah vodíku | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | — | 25 °C (75) |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugalsko

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina P

Skupina B

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbeho číslo v MJ/m3

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

Obsah N2 a CO2

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Obsah CO

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Obsah nenasycených uhlovodíků

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Obsah vodíku

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

20

37  (74)

30 (74)

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

21

35,5

37

28,5

30

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

1,5

1,5

1,5

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

—

25 °C (75)

Referenční teplota měření objemu v °C

0 °C (72)

0 °C (75)

Referenční tlak měření objemu v mbar

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINSKO

| Finsko |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina B/P |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| Obsah CO | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Obsah vodíku | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 % obj.
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3-butadien: 0,01 |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | — | — | — | — | — | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Finsko

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina B/P

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbeho číslo v MJ/m3

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

95

99,19

100

99

—

100

Obsah N2 a CO2

0

0,80

4,5

—

—

0,04

Obsah CO

0

0

0

—

—

0,02

Obsah nenasycených uhlovodíků

0

0

0

0

0

0,01

Obsah vodíku

0

0

0

—

—

—

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

0

0

H2S:

0,00025 % obj.

(5 mg/m3)

—

—

1,3-butadien: 0,01

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

17

20

25

25

30

35

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

—

—

—

—

—

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

ŠVÉDSKO

| Švédsko |
| --- |
| Kategorie plynů | první | druhá | | třetí |
| Skupina plynů | | Skupina H | (78) | |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5 (součet) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| Obsah N2 a CO2 | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| Obsah CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obsah vodíku | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | — | — | — | — |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | 2 | — | 2 | — |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Švédsko

Kategorie plynů

první

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

(78)

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbeho číslo v MJ/m3

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5 (součet)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

Obsah N2 a CO2

35

38

0,50

2,48

0

4

0

Obsah CO

0

0

0

0

Obsah nenasycených uhlovodíků

0

0

0

0

Obsah vodíku

0

0,5

0

0

1

0

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

—

—

—

—

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů v mbar

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

2

—

2

—

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

| Spojené království |
| --- |
| Kategorie plynů | druhá | třetí |
| Skupina plynů | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | minimální | maximální | minimální | maximální | minimální | maximální |
| Spalné teplo (GCV) v MJ/m3 | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbeho číslo v MJ/m3 | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Objemové složení plynu v % celkového obsahu: |
| Obsah C1 až C5

  (součet) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Obsah N2 a CO2 | — | Obsah N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | nula | nula |
| Obsah CO | (82) | (82) | nula | nula |
| Obsah nenasycených uhlovodíků | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Obsah vodíku | — | 0,1
  mol % | nula | nula |
| Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu | limit H2S ≤ 5 mg/m3 | (84) | (84) |
| Vstupní tlak: |
| | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální | minimální | jmenovitý | maximální |
| Vstupní tlak na vstupu spotřebičů (85) v mbar | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV) |
| Referenční teplota spalování v °C | 15 °C |
| Referenční teplota měření objemu v °C | 15 °C |
| Referenční tlak měření objemu v mbar | 1 013,25 mbar |

Spojené království

Kategorie plynů

druhá

třetí

Skupina plynů

Skupina H

Skupina P

Skupina B

minimální

maximální

minimální

maximální

minimální

maximální

Spalné teplo (GCV) v MJ/m3

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbeho číslo v MJ/m3

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Objemové složení plynu v % celkového obsahu:

Obsah C1 až C5

(součet)

(82)

(82)

100

100

100

100

Obsah N2 a CO2

—

Obsah N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

nula

nula

Obsah CO

(82)

(82)

nula

nula

Obsah nenasycených uhlovodíků

(82)

(82)

0

100

0

100

Obsah vodíku

—

0,1

mol %

nula

nula

Informace o toxických složkách obsažených v plynném palivu

limit H2S ≤ 5 mg/m3

(84)

(84)

Vstupní tlak:

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

minimální

jmenovitý

maximální

Vstupní tlak na vstupu spotřebičů (85) v mbar

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Vstupní tlak v bodě dodávky v mbar

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Přípustná tlaková ztráta v plynové instalaci koncového uživatele v mbar

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Referenční podmínky pro Wobbeho číslo a spalné teplo (GCV)

Referenční teplota spalování v °C

15 °C

Referenční teplota měření objemu v °C

15 °C

Referenční tlak měření objemu v mbar

1 013,25 mbar

---

(1)  Obchodní butan podle popisu v královském výnosu ze dne 20. prosince 1999;

(2)  Obchodní propan podle popisu v královském výnosu ze dne 20. prosince 1999;

(3)  Neregulováno;

(4)  Pouze pro určité průmyslové spotřebiče (stravování atd.).

(5)  Zdroj: Bulharské sdružení zemního plynu;

(6)  Údaje nejsou k dispozici;

(7)  Při vstupním tlaku v bodě dodávky 130 mbar nejsou uvedeny tlakové ztráty. Požadovaný průtok musí být nižší než 6 m/s;

(8)  Zdroj: Bulharské sdružení ropy a plynu;

(9)  Udávaná hodnota odpovídá regulátorům tlaku tradičně distribuovaným v Bulharsku. Jmenovitá hodnota 50 mbar je rovněž přípustná jako možnost;

(10)  Záleží na instalaci. Tato otázka není relevantní.

(11)  Svítiplyn v Dánsku tvoří směs zemního plynu a vzduchu;

(12)  Spalné teplo není Dánským úřadem pro bezpečnostní technologie regulováno;

(13)  Není regulováno;

(14)  Uvedené hodnoty jsou bez síry z odorantu;

(15)  Měřeno jako síra;

(16)  O vstupním tlaku v bodě dodávky rozhodují místní distributoři plynu;

(17)  Spalné teplo není Dánským úřadem pro bezpečnostní technologie regulováno, avšak podle nařízení musí být relativní hustota zemního plynu v rozmezí 0,555 až 0,7;

(18)  Mimořádné podmínky dodávek plynu: pokud Dánský úřad pro bezpečnostní technologie schválí zvláštní pohotovostní plán umožňující dodávky v mimořádném rozpětí dodávek, může se Wobbeho číslo pohybovat v rozmezí od 47,44 do 48,12 MJ/m3;

(19)  O vstupním tlaku v bodě dodávky rozhodují místní distributoři zemního plynu;

(20)  Plyny třetí kategorie musí být vždy v souladu s mezinárodní normou ISO 9162.

(21)  Skupina H: U odpovídajících spotřebičů (např. spotřebičů kategorie I2E) lze po omezenou dobu tolerovat nižší Wobbeho číslo, a to až do WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3) při nezměněném nastavení WS, n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3), aby se zamezilo problémům s dodávkami. (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  Skupina L: U odpovídajících spotřebičů (např. spotřebičů kategorie I2ELL) lze pro používání zemního plynu bohatého na inertní složky po omezenou dobu tolerovat nižší Wobbeho číslo, a to až do WS, n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3) při nezměněném nastavení WS, n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/ m3 (15 °C));

(23)  Platí pouze pro domácí nebo podobné použití, pro komerční nebo průmyslové použití jsou možné výjimky;

(24)  Jmenovitý údaj;

(25)  Pouze z fixního zásobníku;

(26)  Vodík, dusík, kyslík a methan.

(27)  Na základě podrobného protokolu NTGS PD-01 „Měření, kvalita a odorizace plynu“;

(28)  Minimální hodnota není stanovena, což umožňuje splnit minima PCS a IW;

(29)  Nesmí přesáhnout hodnotu, jež umožňuje splnit maxima PCS a IW;

(30)  Pro CO2. Pro směsi hodnota, jež umožňuje splnit minima PCW a IW;

(31)  U zemního plynu;

(32)  U plynů nekonvenčního původu (PD-01, Tabulka 4);

(33)  Nestanoveno. Umožňuje splnit maximální teplotu rosného bodu +5 °C v rozmezí 1–70 bar;

(34)  Zemní plyn nesmí obsahovat toxické složky;

(35)  V případě spotřebičů určených k použití mimo domácnost se tlak může lišit v závislosti na způsobu fungování spotřebiče (zcela - vůbec, zcela - málo - vůbec nebo měnící se), přičemž v tomto ohledu je třeba řídit se pokyny výrobce uvedenými v návodu k použití;

(36)  Složení plynu právně definované v královském dekretu č. 61/2006 ze dne 31. ledna 2006, který stanoví specifikace pro benzín, naftu, topný olej a zkapalněný ropný plyn a upravuje používání určitých biopaliv;

(37)  Olefiny celkem;

(38)  Diolefiny + acetylen;

(39)  LPG nesmí obsahovat toxické složky;

(40)  Kategorie spotřebiče 3+;

(41)  Kategorie spotřebiče 3P(50);

(42)  Kategorie spotřebiče 3P(37);

(43)  Kategorie spotřebiče 3R;

(44)  Kategorie spotřebiče 3B.

(45)  Průměrná hodnota;

(46)  Není k dispozici;

(47)  Je-li připojeno k přenosové soustavě;

(48)  Pouze pro některé průmyslové spotřebiče.

(49)  Tyto údaje jsou empirickým číslem definovaným jako mezní hodnota z praktických zkušeností. Norma týkající se kvality plynných paliv neobsahuje odkazy na RHS toxiny [mg/m3].

(50)  Neuvedeno;

(51)  LPG 100 % butanu;

(52)  LPG 60 % propanu a 40 % butanu;

(53)  Průměrný objemový obsah LPG za rok 2017;

(54)  Maximální přípustný provozní tlak potrubí LPG v budově podle jeho použití by neměl překročit stanovené limity, pokud nebyly přístroje spalující plyn certifikovány výrobcem na vyšší tlak, a po inspekci provedené inspektorem Odboru pracovní inspekce;

(55)  Přístroje spalující plyn s tlakem připojení do 50 mbar;

(56)  Kotelny pro ústřední vytápění;

(57)  Kotelny ve velkých budovách, nemocnicích, hotelech atd. s celkovou dodávkou do 300 kg/h;

(58)  Kotelny ve velkých budovách, nemocnicích, hotelech atd. s celkovou dodávkou větší než 300 kg/h;

(59)  Komerční kuchyně;

(60)  Jiné komerční spotřebiče;

(61)  Univerzitní laboratoře;

(62)  Výzkumné laboratoře.

(63)  Orientační hodnoty v souladu s podmínkami pro suchý plyn v Lotyšsku: teplota 20 °C, atmosférický tlak 1,01325 bar.

(64)  Neregulováno.

(65)  Neměřeno;

(66)  Pro hořáky na pulzující vzduch;

(67)  Musí být dodržena minima a maxima výrobců spotřebiče (značně proměnlivé hodnoty);

(68)  Tlak na výstupu z měřicího přístroje: s přihlédnutím k regulační toleranci a k tlakové ztrátě měřicího přístroje.

(1)  Pro plynové spotřebiče připojené k síti (zemního) plynu (druhá kategorie):

Článek 11 plynárenského zákona (plynárenský zákon se týká veřejné sítě zemního plynu) uvádí:

| 1. | Plyn vpouštěný do plynovodní sítě nebo dodávaný provozovateli sítě v bodech výstupu musí splňovat požadavky stanovené ministerskou vyhláškou. Tyto požadavky se mohou lišit u bodů vstupu a výstupu a v závislosti na obsahu energie, hladině tlaku a regionu. |
| --- | --- |

1.

Plyn vpouštěný do plynovodní sítě nebo dodávaný provozovateli sítě v bodech výstupu musí splňovat požadavky stanovené ministerskou vyhláškou. Tyto požadavky se mohou lišit u bodů vstupu a výstupu a v závislosti na obsahu energie, hladině tlaku a regionu.

| 2. | Požadavky uvedené v bodě 1 výše musí v každém případě zahrnovat bezpečnost, účinnost (včetně minimalizace sociálních nákladů), spolehlivost a udržitelnost přepravy a používání plynu. |
| --- | --- |

2.

Požadavky uvedené v bodě 1 výše musí v každém případě zahrnovat bezpečnost, účinnost (včetně minimalizace sociálních nákladů), spolehlivost a udržitelnost přepravy a používání plynu.

Konkrétně bod 2 je chápán tak, že bez ohledu na ustanovení ministerské vyhlášky musí být při dodávce plynu, nebo dojde-li v této dodávce ke změně, zachována bezpečnost a účinnost. V této souvislosti mají zásadní význam technické kapacity stávajících spotřebičů a stávajících plynárenských sítí.

Klasifikace dodávek plynu v rámci sítě (zemního) plynu:

| | Z hlediska plynových spotřebičů existují v Nizozemsku tři hlavní skupiny veřejných plynárenských sítí:






  1. | Síť H, jež zahrnuje regionální systémy, z nichž některé mají své vlastní specifikace pro podmínky dodávek plynu. K síti H a k síti RNB (Regionale netbeheerders) [provozovatelé regionální sítě] H velkokapacitních odběratelů je připojeno zhruba 80 velkokapacitních odběratelů. |
| --- | --- | --- |

Z hlediska plynových spotřebičů existují v Nizozemsku tři hlavní skupiny veřejných plynárenských sítí:

1.

Síť H, jež zahrnuje regionální systémy, z nichž některé mají své vlastní specifikace pro podmínky dodávek plynu. K síti H a k síti RNB (Regionale netbeheerders) [provozovatelé regionální sítě] H velkokapacitních odběratelů je připojeno zhruba 80 velkokapacitních odběratelů.

| 2. | Síť G, která zahrnuje přechod mezi třemi stabilními podmínkami dodávek:






  a. | podmínky dodávek G, které platí v současné době v rámci sítě G; |
| --- | --- | --- |

2.

Síť G, která zahrnuje přechod mezi třemi stabilními podmínkami dodávek:

a.

podmínky dodávek G, které platí v současné době v rámci sítě G;

| b. | podmínky dodávek G+, které začnou platit nejdříve v roce 2022; |
| --- | --- |

b.

podmínky dodávek G+, které začnou platit nejdříve v roce 2022;

| c. | podmínky dodávek E, které začnou platit nejdříve v roce 2030. Předpokládá se, že tyto podmínky dodávek se mohou realizovat v průběhu životnosti nových plynových spotřebičů, které budou připojeny v roce 2018. Pro podmínky dodávek E dosud nebyly stanoveny žádné explicitní zákonné požadavky pro dodávky plynu, jak je tomu v případě podmínek G a G+. Budou stanoveny, až budou podmínky dodávek E skutečně uplatňovány. Budou vyžadovat, aby dodávaný plyn byl vhodný (ve smyslu článku 11 plynárenského zákona) pro spotřebiče kategorie I2,E s jmenovitým tlakem spotřebiče 20 mbar. |
| --- | --- |

c.

podmínky dodávek E, které začnou platit nejdříve v roce 2030. Předpokládá se, že tyto podmínky dodávek se mohou realizovat v průběhu životnosti nových plynových spotřebičů, které budou připojeny v roce 2018. Pro podmínky dodávek E dosud nebyly stanoveny žádné explicitní zákonné požadavky pro dodávky plynu, jak je tomu v případě podmínek G a G+. Budou stanoveny, až budou podmínky dodávek E skutečně uplatňovány. Budou vyžadovat, aby dodávaný plyn byl vhodný (ve smyslu článku 11 plynárenského zákona) pro spotřebiče kategorie I2,E s jmenovitým tlakem spotřebiče 20 mbar.

| 3. | Síť L je určená pro vývoz a na území Nizozemska z ní není dodáván žádný plyn ve smyslu nařízení (EU) 2016/426. |
| --- | --- |

3.

Síť L je určená pro vývoz a na území Nizozemska z ní není dodáván žádný plyn ve smyslu nařízení (EU) 2016/426.

| | Sítě jsou dále rozděleny do tří podúrovní podle tlaku:






  1. | síť HTL [hoofdtransportleiding] (hlavní plynovod) |
| --- | --- | --- |

Sítě jsou dále rozděleny do tří podúrovní podle tlaku:

1.

síť HTL [hoofdtransportleiding] (hlavní plynovod)

| 2. | síť RTL [regionale transportleiding] (regionální plynovod) |
| --- | --- |

2.

síť RTL [regionale transportleiding] (regionální plynovod)

| 3. | síť RNB |
| --- | --- |

3.

síť RNB

Plyn lze dodávat na jakékoli hladině tlaku. Podmínky dodávek plynu se mohou v závislosi na hladině tlaku lišit.

| | Pro ostatní spotřebiče: | Neexistují žádné specifické právní předpisy pro dodávky plynů jiných než plynů dodávaných prostřednictvím sítě (zemního) plynu, jako jsou např. propan a butan a jejich směsi. Pokud jde o dodávky takových plynů, jednotlivé strany zpravidla uzavřou dohodu podle soukromého práva, v níž jsou často uvedeny odkazy na dobrovolné normy. Tato příloha pro informaci uvádí často používané hodnoty. |
| --- | --- | --- |

Pro ostatní spotřebiče:

Neexistují žádné specifické právní předpisy pro dodávky plynů jiných než plynů dodávaných prostřednictvím sítě (zemního) plynu, jako jsou např. propan a butan a jejich směsi. Pokud jde o dodávky takových plynů, jednotlivé strany zpravidla uzavřou dohodu podle soukromého práva, v níž jsou často uvedeny odkazy na dobrovolné normy. Tato příloha pro informaci uvádí často používané hodnoty.

(2)  Pro plynové spotřebiče připojené k síti (zemního) plynu (druhá kategorie):

Síť H: závisí na regionálním systému

| Regionální systém H podle nařízení o kvalitě plynu | Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu | Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu | Přepočítané Wobbeho číslo | Přepočítané Wobbeho číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| minimální | maximální | minimální | maximální |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Ostatní systémy | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Systém Delfzijl | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Systém Eemshaven | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Systém Zuidoost-Drenthe | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Systém GZI (gaszuiveringsinstallatie) [zařízení na čištění plynu] | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Systém IJmond | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Provincie Limburg | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Provincie Severní Holandsko, Jižní Holandsko a Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Systém rafinérského plynu | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Systém Westgas/Waalhaven | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Systém Maasmond | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| Systém LNG | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Použitý přepočítací koeficient od 25/0 do 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Regionální systém H podle nařízení o kvalitě plynu

Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu

Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu

Přepočítané Wobbeho číslo

Přepočítané Wobbeho číslo

minimální

maximální

minimální

maximální

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Ostatní systémy

47,0

55,7

44,59

52,84

Systém Delfzijl

48,6

55,7

46,11

52,84

Systém Eemshaven

47,2

55,7

44,78

52,84

Systém Zuidoost-Drenthe

49,0

55,7

46,49

52,84

Systém GZI (gaszuiveringsinstallatie) [zařízení na čištění plynu]

43,46

55,7

41,23

52,84

Systém IJmond

49,3

55,7

46,77

52,84

Provincie Limburg

49,0

55,7

46,49

52,84

Provincie Severní Holandsko, Jižní Holandsko a Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

Systém rafinérského plynu

48,3

55,7

45,82

52,84

Systém Westgas/Waalhaven

47,0

57,5

44,59

54,55

Systém Maasmond

47,0

56

44,59

53,13

Systém LNG

47,0

57,2

44,59

54,27

Použitý přepočítací koeficient od 25/0 do 15/15

0,9487

0,9487

Síť G:

| Podmínky dodávek sítě G podle nařízení o kvalitě plynu | Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu | Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu | Přepočítané Wobbeho číslo | Přepočítané Wobbeho číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | minimální | maximální | minimální | maximální |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Podmínky G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Podmínky G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Podmínky E | i) | i) | i) | i) |
| Použitý přepočítací koeficient od 25/0 do 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Pozn. i) Přípustná šířka pásma Wobbeho čísla v podmínkách dodávek E nebyla dosud stanovena. Zvolená šířka pásma umožní bezpečné a účinné používání spotřebičů kategorie I2,E. Bude stanovena v nařízení o kvalitě plynů v náležitém termínu. |

Podmínky dodávek sítě G podle nařízení o kvalitě plynu

Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu

Wobbeho číslo, nařízení o kvalitě plynu

Přepočítané Wobbeho číslo

Přepočítané Wobbeho číslo

minimální

maximální

minimální

maximální

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Podmínky G

43,46

44,41

41,23

42,13

Podmínky G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Podmínky E

i)

i)

i)

i)

Použitý přepočítací koeficient od 25/0 do 15/15

0,9487

0,9487

Pozn. i) Přípustná šířka pásma Wobbeho čísla v podmínkách dodávek E nebyla dosud stanovena. Zvolená šířka pásma umožní bezpečné a účinné používání spotřebičů kategorie I2,E. Bude stanovena v nařízení o kvalitě plynů v náležitém termínu.

(3)  Pro plynové spotřebiče připojené k síti (zemního) plynu (druhá kategorie):

Neexistují žádné specifické právní předpisy pro součet obsahu C1 až C5. Existují však požadavky pro maximální hodnotu ekvivalentu propanu v rámci podmínek pro dodávky sítě G. (Vysvětlivka ohledně ekvivalentu propanu: jednotka obsahu vyšších uhlovodíků v plynu, vypočítaná jako součet poměrů v mol % vyšších uhlovodíků v plynu, přičemž každému vyššímu uhlovodíku je přidělen váhový faktor počtu atomů uhlíku v daném vyšším uhlovodíku, mínus jedna a vyděleno dvěma).

Jedná se o tyto požadavky:

Podmínky G: maximálně 5 mol % ekvivalentu propanu

Podmínky G+: maximálně 8,1 mol % ekvivalentu propanu

Podmínky E: neexistují žádné specifické právní předpisy. Přípustný obsah v podmínkách dodávek E nebyl dosud stanoven. Zvolený obsah umožní bezpečné a účinné používání spotřebičů kategori I2,E. Bude stanoven v nařízení o kvalitě plynů v náležitém termínu.

(4)  Druhá kategorie plynů, síť G, podmínky G: Jestliže alespoň 99 mol % plynu tvoří metan, oxid uhličitý, dusík (N2) a kyslík (O2) a více než 6 mol % tvoří CO2, uplatní se následující omezení, pokud jde o obsah oxidu uhličitého (CO2).

Maximální obsah CO2 představuje minimálně:

| | * 10,32 – 0,72 * obsah N2– 0,87 * obsah O2, a |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * obsah N2– 0,87 * obsah O2, a

| | * 10,56 – 0,746 * obsah N2 – 1,01 * obsah O2, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * obsah N2 – 1,01 * obsah O2,

kdy obsah je vyjádřen v mol %.

(5)  Údaje ohledně očekávání odběratelů se zakládají na dobrovolných normách a zvyklostech.

(6)  U průmyslových spotřebičů se někdy používají jmenovité tlaky 100 mbar a vyšší.

(69)  Třetí kategorie plynů není v Polsku dodávána prostřednictvím distribuční sítě;

(70)  Hodnoty uvedené v MJ/m3 lze převést na kWh/m3 vydělením 3,6.

(71)  Hodnoty z předpisu o kvalitě služeb regulačního orgánu energetických služeb;

(72)  Hodnoty z legislativního nařízení č. 214E/2015;

(73)  Informace není k dispozici;

(74)  Některé spotřebiče v odvětví stravování používají též tlak 50 mbar pro obchodní butan a 67 mbar pro obchodní propan. Jde o okrajové případy;

(75)  Podle normy ISO 13443:1996 Zemní plyn – Standardní referenční podmínky.

(76)  Není-li tlak na připojení vyšší než 35 mbar;

(77)  Je-li tlak na připojení vyšší než 35 mbar.

(78)  Upravený bioplyn;

(79)  Nominální hodnota.

(80)  Neexistují specifické limity používané v celé síti, hodnoty se zpravidla pohybují v rozmezí od 36,9 MJ/m3 do 42,3 MJ/m3, avšak Wobbeho číslo nesmí být překročeno;

(81)  V případě krize v dodávkách plynu lze tyto limity rozšířit na 46,5–52,85 MJ/m3 , aby bylo možné tyto dodávky zajistit; k tomu však dochází pouze za výjimečných okolností. Podmínky dodávek jsou stanoveny v nařízeních o (řízení) bezpečnosti v oblasti zemního plynu www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Limit není uveden.

(83)  Obvykle 2,5 mol %, ale v některých vstupních bodech přepravní soustavy je hodnota proměnlivá;

(84)  Obchodní propan a butan mohou obsahovat látku 1,3-butadien, jež je klasifikována jako karcinogen II. třídy;

(85)  V souladu s normou EN 437;

(86)  LPG pro rekreační obytná vozidla v souladu s normou EN 1949;

(87)  Plynové zásobníky nebo láhve (zásobující nemovitost). Reference: EN 16129 tabullka 5 a BS6891 tabulka 7. Pozn. A - Tyto údaje se vztahují k bodu dodávky na výstupu regulátoru nebo měřiče (podle toho, co je poslední);

(88)  Spotřebiče používající plynové láhve (přímo připojené k láhvi) ΔP2 (tlaková ztráta 2 mbar). Pozn.: Tyto údaje předpokládají, že bodem dodávky je výstup regulátoru;

(89)  Spotřebiče používající plynové láhve (přímo připojené k láhvi) Reference: EN 16129 tabulka 5. Pozn.: Tyto údaje předpokládají, že bodem dodávky je výstup regulátoru;

(90)  Spotřebiče používající plynové láhve (přímo připojené k láhvi) ΔP2 (tlaková ztráta 5 mbar). Pozn.: Tyto údaje předpokládají, že bodem dodávky je výstup regulátoru;

(91)  Spotřebiče používající plynové láhve (přímo připojené k láhvi) LPG (pro rekreační obytná vozidla v souladu s normou EN 1949), Reference: EN 16129 příloha D. Pozn.: Tyto údaje předpokládají, že bodem dodávky je výstup regulátoru;

(92)  Reference: BS 6891: 2015 bod 5.3.2 a IGEM/UP/Tabulka 2 pro větší potrubí;

(93)  UKLPG COP 22 Servisní potrubí;

(94)  BS 6891, Potrubí pro instalace na nemovitosti; přímo připojené systémy spotřebičů používající plynové zásobníky s uvedenou hodnotou 2 mbar;

(95)  EN 1949; přímo připojené systémy spotřebičů používající plynové zásobníky s uvedenou hodnotou 5 mbar.

---