# Jurnalul Oficial C 206/2018

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 206 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6114 iunie 2018 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 206

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6114 iunie 2018

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| | INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE |
| 2018/C 206/01 | Tipurile de gaz și presiunile de alimentare corespunzătoare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (Prezenta publicare se bazează pe informațiile primite de Comisie din partea statelor membre) | 1 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2018/C 206/01

Tipurile de gaz și presiunile de alimentare corespunzătoare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE (Prezenta publicare se bazează pe informațiile primite de Comisie din partea statelor membre)

(Prezenta publicare se bazează pe informațiile primite de Comisie din partea statelor membre)

1

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

| 14.6.2018 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 206/1

---

Tipurile de gaz și presiunile de alimentare corespunzătoare în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/426 al Parlamentului European și al Consiliului privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și de abrogare a Directivei 2009/142/CE

(Prezenta publicare se bazează pe informațiile primite de Comisie din partea statelor membre)

(2018/C 206/01)

BELGIA

| Belgia |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul L | Grupul H | Grupul B | Grupul P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Conținutul de N2 + CO2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Conținutul de CO | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Conținutul de HC nesaturate | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Conținutul de hidrogen | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | — | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28 – 30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgia

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul L

Grupul H

Grupul B

Grupul P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Indicele Wobbe [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Conținutul de N2 + CO2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Conținutul de CO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Conținutul de HC nesaturate

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Conținutul de hidrogen

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

—

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28 – 30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

BULGARIA

| Bulgaria |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2- (5) | Familia a 3-a (8) |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | 92 | 100 | — | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 0 | 3 | (6) | (6) |
| Conținutul de CO | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Conținutul de HC nesaturate | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Conținutul de hidrogen | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | (6) | (6) |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bulgaria

Familia de gaze

Familia a 2- (5)

Familia a 3-a (8)

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Indicele Wobbe [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

minimum

maximum

minimum

maximum

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

92

100

—

100

Conținutul de N2 + CO2

0

3

(6)

(6)

Conținutul de CO

(6)

(6)

(6)

(6)

Conținutul de HC nesaturate

(6)

(6)

(6)

(6)

Conținutul de hidrogen

(6)

(6)

(6)

(6)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

(6)

(6)

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

REPUBLICA CEHĂ

| Republica Cehă |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul B |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | 92 – 99,5 | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 0,5 – 8 | 0 |
| Conținutul de CO | 0 | 0 |
| Conținutul de HC nesaturate | 0 | 0 – 65 |
| Conținutul de hidrogen | 0 | 0 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Republica Cehă

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul B

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Indicele Wobbe [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

92 – 99,5

100

Conținutul de N2 + CO2

0,5 – 8

0

Conținutul de CO

0

0

Conținutul de HC nesaturate

0

0 – 65

Conținutul de hidrogen

0

0

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17

20

25

25

30

35

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

DANEMARCA

| Danemarca |
| --- |
| Familia de gaze | Prima familie | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul A (11) | Grupul H | Grupul B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Conținutul de N2 + CO2 | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Conținutul de CO | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Conținutul de HC nesaturate | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Conținutul de hidrogen | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos (14) | 0 | H2S și COS (15): 5 mg/m3;
  Mercaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S și COS (15): 5 mg/m3;
  Mercaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1,013 bar |

Danemarca

Familia de gaze

Prima familie

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul A (11)

Grupul H

Grupul B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Indicele Wobbe [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Conținutul de N2 + CO2

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Conținutul de CO

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Conținutul de HC nesaturate

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Conținutul de hidrogen

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos (14)

0

H2S și COS (15): 5 mg/m3;

Mercaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S și COS (15): 5 mg/m3;

Mercaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1,013 bar

GERMANIA

| Germania |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul L | Grupul P | Grupul B |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO content | — | — | — | — |
| Conținutul de HC nesaturate | — | — | 10  % | 10  % |
| Conținutul de hidrogen | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | H2S și COS:
  5 mg/m3 | — | H2S și COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: absent din punct de vedere tehnic/S din COS:
  5 mg/kg | — | H2S: absent din punct de vedere tehnic/S din COS: 5 mg/kg |
| Presiunea de alimentare: |
| | Minimum | Nominal | Maximum | Minimum | Nominal | Maximum | Minimum | Nominal | Maximum | Minimum | Nominal | Maximum |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și presiunea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Germania

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul L

Grupul P

Grupul B

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Indicele Wobbe [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

—

100

—

100

—

100

—

100

Conținutul de N2 + CO2

2,5

4

—

—

—

CO content

—

—

—

—

Conținutul de HC nesaturate

—

—

10  %

10  %

Conținutul de hidrogen

0

0,2 – 10

0

0,2 – 10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

H2S și COS:

5 mg/m3

—

H2S și COS:

5 mg/m3

—

H2S: absent din punct de vedere tehnic/S din COS:

5 mg/kg

—

H2S: absent din punct de vedere tehnic/S din COS: 5 mg/kg

Presiunea de alimentare:

Minimum

Nominal

Maximum

Minimum

Nominal

Maximum

Minimum

Nominal

Maximum

Minimum

Nominal

Maximum

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și presiunea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

SPANIA

| Spania |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul P | Grupul B |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| | (27) | (36) |
| Conținutul de C1 – C5 și urme de C6+ în % (sumă) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| Conținutul de C2 în % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| Conținutul de C3 în % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| Conținutul de C4 în % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| Conținutul de C5 în % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Conținutul de N2 + CO2 în % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| Conținutul de CO în % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Conținutul de HC nesaturate în % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Conținutul de hidrogen în % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informații privind componentele toxice conținute în combustibilul gazos: |
| | (34) | (39) |
| Presiunea de alimentare: |
| | minimum (35) | nominală (35) | maximum (35) | minimum (35) | nominală (35) | maximum (35) | minimum (35) | nominală (35) | maximum (35) |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) vor fi următoarele: |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1,01325 bar |

Spania

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul P

Grupul B

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Indicele Wobbe [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

(27)

(36)

Conținutul de C1 – C5 și urme de C6+ în % (sumă)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

Conținutul de C2 în %

—

—

0

2,5

0

2

Conținutul de C3 în %

—

—

80

100

0

20

Conținutul de C4 în %

—

—

0

20

80

100

Conținutul de C5 în %

—

—

0

1,5

0

1,5

Conținutul de N2 + CO2 în %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

Conținutul de CO în %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Conținutul de HC nesaturate în %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Conținutul de hidrogen în %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informații privind componentele toxice conținute în combustibilul gazos:

(34)

(39)

Presiunea de alimentare:

minimum (35)

nominală (35)

maximum (35)

minimum (35)

nominală (35)

maximum (35)

minimum (35)

nominală (35)

maximum (35)

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) vor fi următoarele:

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1,01325 bar

FRANȚA

| Franța [Tabelul I] |
| --- |
| Familia de gaze | Prima familie | Familia a 2-a |
| Grupul de gaze | Grupul C | | Grupul H | Grupul L |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| Conținutul de N2 + CO2 | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| Conținutul de CO | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Conținutul de HC nesaturate | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Conținutul de hidrogen | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | — | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Franța [Tabelul I]

Familia de gaze

Prima familie

Familia a 2-a

Grupul de gaze

Grupul C

Grupul H

Grupul L

min

max

min

max

min

max

min

max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Indicele Wobbe [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

(46)

~ 21

(46)

(46)

Conținutul de N2 + CO2

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

Conținutul de CO

(46)

0

< 2

< 2

Conținutul de HC nesaturate

(46)

0

(46)

(46)

Conținutul de hidrogen

(46)

0

< 6

< 6

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

—

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

| Franța [Tabelul II] |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul P | Grupul B | Grupul B/P |
| | min | max | min | max | min | max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Conținutul de CO | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Conținutul de HC nesaturate | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Conținutul de hidrogen | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | 0 | 0 | 0 |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28 – 30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28 – 30 | 35 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Franța [Tabelul II]

Familia de gaze

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul P

Grupul B

Grupul B/P

min

max

min

max

min

max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Indicele Wobbe [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

99

100

99

100

99

100

Conținutul de N2 + CO2

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Conținutul de CO

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Conținutul de HC nesaturate

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Conținutul de hidrogen

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

0

0

0

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28 – 30

112  (48)

35

140  (48)

25

28 – 30

35

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

CROAȚIA

| Croația |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul B/P | Grupul P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| Conținutul de CO | — | — | — | — |
| Conținutul de HC nesaturate | 0 | — | — | — |
| Conținutul de hidrogen | 0 | 0 | 0 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *Toxine RHS [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Croația

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul B/P

Grupul P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Indicele Wobbe [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

85

98

95

99

95

99

Conținutul de N2 + CO2

0

7

0

9,8

—

Conținutul de CO

—

—

—

—

Conținutul de HC nesaturate

0

—

—

—

Conținutul de hidrogen

0

0

0

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*Toxine RHS [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

CIPRU

| Cipru |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | |
| | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| Conținutul de N2 + CO2 | (50) |
| Conținutul de CO | (50) |
| Conținutul de HC nesaturate | 0,03 | 42,78 |
| Conținutul de hidrogen | (50) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | (50) |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | (50) |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | (50) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Cipru

Familia de gaze

Familia a 3-a

Grupul de gaze

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

(50)

(50)

Indicele Wobbe [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

Conținutul de N2 + CO2

(50)

Conținutul de CO

(50)

Conținutul de HC nesaturate

0,03

42,78

Conținutul de hidrogen

(50)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

(50)

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

(50)

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

(50)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

LETONIA

| Letonia |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| Conținutul de N2 + CO2 | ~ 1 | 0 | 1 |
| Conținutul de CO | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Conținutul de HC nesaturate | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Conținutul de hidrogen | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Letonia

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Indicele Wobbe [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

96,5

98,5

98,8

Conținutul de N2 + CO2

~ 1

0

1

Conținutul de CO

~ 0,36

0

1

Conținutul de HC nesaturate

0,06

0,07

0

1

Conținutul de hidrogen

0,06

0,07

0

1

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17

20

25

20

30

45

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

17

20

25

20

30

45

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

20 °C (63)

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

20 °C (63)

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITUANIA

| Lituania |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a |
| Grupul de gaze | Grupul H |
| | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | 90 | — |
| Conținutul de N2 + CO2 | — | 5,5 |
| Conținutul de CO | (64) |
| Conținutul de HC nesaturate | — | — |
| Conținutul de hidrogen | — | 2 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | interzise |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 21 | — | 30 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 20 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Lituania

Familia de gaze

Familia a 2-a

Grupul de gaze

Grupul H

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

34,56

—

Indicele Wobbe [MJ/m3]

47,016

51,984

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

90

—

Conținutul de N2 + CO2

—

5,5

Conținutul de CO

(64)

Conținutul de HC nesaturate

—

—

Conținutul de hidrogen

—

2

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

interzise

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

21

—

30

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

25 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

20 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

LUXEMBURG

| Luxemburg |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a |
| Grupul de gaze | Grupul H |
| | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | > 86 | 99 |
| Conținutul de N2 + CO2 | — | 4,5 |
| Conținutul de CO | (65) |
| Conținutul de HC nesaturate | (65) |
| Conținutul de hidrogen | (65) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | 1,6 |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și presiunea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luxemburg

Familia de gaze

Familia a 2-a

Grupul de gaze

Grupul H

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

36,5

47,2

Indicele Wobbe [MJ/m3]

49,0

56,5

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

> 86

99

Conținutul de N2 + CO2

—

4,5

Conținutul de CO

(65)

Conținutul de HC nesaturate

(65)

Conținutul de hidrogen

(65)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare (68) [mbar]

19,7

20

24,3

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

1,6

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și presiunea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

ȚĂRILE DE JOS

| Țările de Jos (1) |
| --- |
| Familia de gaze | Prima familie | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | | | |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | | | | | | |
| Indicele Wobbe (2) [MJ/m3] | | | Rețeaua de gaze H: 44,59
  Rețeaua de gaze G, condițiile G: 41,23
  Rețeaua de gaze G, condițiile G+: 41,23 | Rețeaua de gaze H: 52,84
  Rețeaua de gaze G, condițiile G: 42,13
  Rețeaua de gaze G, condițiile G+: 42,98 | | |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) (3) | | | | | | |
| Conținutul de N2 + CO2 | | | | Rețeaua de gaze H: ≤ 3.2 mol % (în subsistemul Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (în restul Țărilor de Jos)
  Rețeaua de gaze G, condițiile G și G+ : ≤ 10,3 mol % (în rețelele RTL și RNB ), ≤ 8 mol % (HTL în provinciile Olanda de Nord, Olanda de Sud, Utrecht și Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL în restul Țărilor de Jos) (4) | | |
| Conținutul de CO | | | | Rețeaua de gaze H: ≤ 1,5 mol % (în sistemul de gaze de rafinărie); ≤ 2 900  mg/m3 (n) (în restul Țărilor de Jos)
  Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: ≤ 2 900  mg/m3 (n); pentru condițiile E nu a fost determinată încă nicio valoare. | | |
| Conținutul de HC nesaturate | | | | A se vedea Ordinul pentru calitatea gazelor. | | |
| Conținutul de hidrogen | | | | Rețeaua de gaze H: ≤ 40 mol % (în sistemul de gaze de rafinărie); ≤ 0,02 mol % (în restul Țărilor de Jos)
  Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: ≤ 0,02 mol % (în RTL și HTL); ≤ 0,5 mol % (în rețeaua RNB)
  Pentru condițiile E: nu a fost determinată încă nicio valoare. | | |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | | | | A se vedea Ordinul pentru calitatea gazelor. Se aplică, de asemenea, Regulamentul REACH. | | |
| Presiunea de alimentare (5): |
| Familia de gaze | Prima familie | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| | Minimum | Nominală | Maximum | Minimum | Nominală | Maximum | Minimum | Nominală | Maximum |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | | | | Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice
  Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: 20 mbar, condițiile E: minimum 17 mbar | Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice
  Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: nominală 25 mbar, (6) condițiile E: nominală 20 mbar | Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice
  Rețeaua de gaze condițiile G: G și G+: maximum mbar: 30 mbar, condițiile E: maximum 25 mbar | propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | | | | | | | | | |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | | | | | | | | | |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 |

Țările de Jos (1)

Familia de gaze

Prima familie

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

Indicele Wobbe (2) [MJ/m3]

Rețeaua de gaze H: 44,59

Rețeaua de gaze G, condițiile G: 41,23

Rețeaua de gaze G, condițiile G+: 41,23

Rețeaua de gaze H: 52,84

Rețeaua de gaze G, condițiile G: 42,13

Rețeaua de gaze G, condițiile G+: 42,98

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă) (3)

Conținutul de N2 + CO2

Rețeaua de gaze H: ≤ 3.2 mol % (în subsistemul Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (în restul Țărilor de Jos)

Rețeaua de gaze G, condițiile G și G+ : ≤ 10,3 mol % (în rețelele RTL și RNB ), ≤ 8 mol % (HTL în provinciile Olanda de Nord, Olanda de Sud, Utrecht și Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL în restul Țărilor de Jos) (4)

Conținutul de CO

Rețeaua de gaze H: ≤ 1,5 mol % (în sistemul de gaze de rafinărie); ≤ 2 900  mg/m3 (n) (în restul Țărilor de Jos)

Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: ≤ 2 900  mg/m3 (n); pentru condițiile E nu a fost determinată încă nicio valoare.

Conținutul de HC nesaturate

A se vedea Ordinul pentru calitatea gazelor.

Conținutul de hidrogen

Rețeaua de gaze H: ≤ 40 mol % (în sistemul de gaze de rafinărie); ≤ 0,02 mol % (în restul Țărilor de Jos)

Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: ≤ 0,02 mol % (în RTL și HTL); ≤ 0,5 mol % (în rețeaua RNB)

Pentru condițiile E: nu a fost determinată încă nicio valoare.

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

A se vedea Ordinul pentru calitatea gazelor. Se aplică, de asemenea, Regulamentul REACH.

Presiunea de alimentare (5):

Familia de gaze

Prima familie

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Minimum

Nominală

Maximum

Minimum

Nominală

Maximum

Minimum

Nominală

Maximum

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice

Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: 20 mbar, condițiile E: minimum 17 mbar

Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice

Rețeaua de gaze G: condițiile G și G+: nominală 25 mbar, (6) condițiile E: nominală 20 mbar

Rețeaua de gaze H: fără așteptări specifice

Rețeaua de gaze condițiile G: G și G+: maximum mbar: 30 mbar, condițiile E: maximum 25 mbar

propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25

AUSTRIA

| Austria |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a |
| Grupul de gaze | Grupul H |
| | Minimum | Maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Indicele Wobbe[MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Compoziția gazului |
| Conținutul de C1 – C5

  (total) [Mol %] | 89 | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 [Mol %] | 0 | 7 |
| Conținutul de CO [Mol %] | 0 | 0 |
| Conținutul de HC nesaturate
  [Mol %] | 0 | 0 |
| Conținutul de hidrogen [Mol %] | 0 | 4 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | Inexistente din punct de vedere tehnic |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]: | 18 | 20 | 25 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]: | În conformitate cu contractul dintre operatorul rețelei de gaze și client |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]: | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS): |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15°C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15°C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Austria

Familia de gaze

Familia a 2-a

Grupul de gaze

Grupul H

Minimum

Maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

36,5

43,6

Indicele Wobbe[MJ/m3]

45,3

53,5

Compoziția gazului

Conținutul de C1 – C5

(total) [Mol %]

89

100

Conținutul de N2 + CO2 [Mol %]

0

7

Conținutul de CO [Mol %]

0

0

Conținutul de HC nesaturate

[Mol %]

0

0

Conținutul de hidrogen [Mol %]

0

4

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

Inexistente din punct de vedere tehnic

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]:

18

20

25

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]:

În conformitate cu contractul dintre operatorul rețelei de gaze și client

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]:

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS):

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15°C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15°C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

POLONIA

| Polonia |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Gaze combinate cu a 2-a familie | Familia a 3-a (69) |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul Lm | Grupul Ln | Grupul Ls | Grupul Lw | — |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conținutul de N2 + CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conținutul de CO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conținutul de HC nesaturate | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Conținutul de hidrogen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | — | — | — | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 0 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Polonia

Familia de gaze

Familia a 2-a

Gaze combinate cu a 2-a familie

Familia a 3-a (69)

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul Lm

Grupul Ln

Grupul Ls

Grupul Lw

—

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Indicele Wobbe [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Conținutul de N2 + CO2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Conținutul de CO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Conținutul de HC nesaturate

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Conținutul de hidrogen

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

—

—

—

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

—

—

—

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

25 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

0 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGALIA

| Portugalia |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul P | Grupul B |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| Conținutul de N2 + CO2 | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Conținutul de CO | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Conținutul de HC nesaturate | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Conținutul de hidrogen | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72)): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | — | 25 °C (75) |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugalia

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul P

Grupul B

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Indicele Wobbe [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

Conținutul de N2 + CO2

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Conținutul de CO

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Conținutul de HC nesaturate

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Conținutul de hidrogen

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72)): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

1,5

1,5

1,5

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

—

25 °C (75)

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINLANDA

| Finlanda |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul B/P |
| | min | nom | maxi | min | nom | max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| Conținutul de CO | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Conținutul de HC nesaturate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Conținutul de hidrogen | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 vol-%
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3-butadienă: 0,01 |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Finlanda

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul B/P

min

nom

maxi

min

nom

max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Indicele Wobbe [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

95

99,19

100

99

—

100

Conținutul de N2 + CO2

0

0,80

4,5

—

—

0,04

Conținutul de CO

0

0

0

—

—

0,02

Conținutul de HC nesaturate

0

0

0

0

0

0,01

Conținutul de hidrogen

0

0

0

—

—

—

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

0

0

H2S:

0,00025 vol-%

(5 mg/m3)

—

—

1,3-butadienă: 0,01

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

17

20

25

25

30

35

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

—

—

—

—

—

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

SUEDIA

| Suedia |
| --- |
| Familia de gaze | Prima familie | Familia a 2-a | | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | | Grupul H | (78) | |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5 (sumă) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| Conținutul de N2 + CO2 | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| Conținutul de CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conținutul de HC nesaturate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conținutul de hidrogen | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | — | — | — | — |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Suedia

Familia de gaze

Prima familie

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

(78)

min

max

min

max

min

max

min

max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Indicele Wobbe [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5 (sumă)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

Conținutul de N2 + CO2

35

38

0,50

2,48

0

4

0

Conținutul de CO

0

0

0

0

Conținutul de HC nesaturate

0

0

0

0

Conținutul de hidrogen

0

0,5

0

0

1

0

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

—

—

—

—

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

2

—

2

—

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

REGATUL UNIT

| Regatul Unit |
| --- |
| Familia de gaze | Familia a 2-a | Familia a 3-a |
| Grupul de gaze | Grupul H | Grupul P | Grupul B |
| | min | max | min | max | min | max |
| Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Indicele Wobbe [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total: |
| Conținutul de C1 – C5

  (sumă) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Conținutul de N2 + CO2 | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | NIL | NIL |
| Conținutul de CO | (82) | (82) | NIL | NIL |
| Conținutul de HC nesaturate | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Conținutul de hidrogen | — | 0,1
  mol % | NIL | NIL |
| Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos | Limita de H2S ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Presiunea de alimentare: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Presiunea de alimentare la admisia în aparate (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS) |
| Temperatura de referință pentru ardere [°C] | 15 °C |
| Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C] | 15 °C |
| Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar] | 1 013,25 mbar |

Regatul Unit

Familia de gaze

Familia a 2-a

Familia a 3-a

Grupul de gaze

Grupul H

Grupul P

Grupul B

min

max

min

max

min

max

Puterea calorică superioară (PCS) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Indicele Wobbe [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Compoziția volumică a gazului în % din conținutul total:

Conținutul de C1 – C5

(sumă)

(82)

(82)

100

100

100

100

Conținutul de N2 + CO2

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

NIL

NIL

Conținutul de CO

(82)

(82)

NIL

NIL

Conținutul de HC nesaturate

(82)

(82)

0

100

0

100

Conținutul de hidrogen

—

0,1

mol %

NIL

NIL

Informații privind componentele toxice conținute de combustibilul gazos

Limita de H2S ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Presiunea de alimentare:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Presiunea de alimentare la admisia în aparate (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Presiunea de alimentare la punctul de furnizare [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Pierderea de presiune admisibilă în instalațiile de gaz ale utilizatorului final [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Condițiile de referință pentru indicele Wobbe și puterea calorică superioară (PCS)

Temperatura de referință pentru ardere [°C]

15 °C

Temperatura de referință pentru măsurarea volumului [°C]

15 °C

Presiunea de referință pentru măsurarea volumului [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Butan destinat comerțului astfel cum este descris în Decretul regal din 20 decembrie 1999;

(2)  Propan destinat comerțului astfel cum este menționat în Decretul regal din 20 decembrie 1999;

(3)  Nereglementat;

(4)  Doar pentru anumite aparate care nu sunt destinate uzului casnic (catering etc.).

(5)  Sursă: Bulgarian Natural Gas Association (Asociația bulgară a gazelor naturale);

(6)  Nu sunt disponibile informații;

(7)  Pierderile de presiune nu sunt specificate la o presiune de alimentare de 130 mbar la punctul de furnizare. Debitul necesar va fi mai mic de 6 m/s;

(8)  Sursă: Bulgarian Petrol and Gas Association (Asociația bulgară a petrolului și gazelor);

(9)  Valoarea indicată corespunde regulatoarelor de presiunea distribuite în mod tradițional în Bulgaria. Valoarea nominală de 50 mbar este, de asemenea, disponibilă opțional;

(10)  Depinde de instalație. Chestiunea nu este relevantă.

(11)  În Danemarca, gazul de iluminat este compus dintr-un amestec de gaz natural și aer;

(12)  Puterea calorică superioară nu este reglementată de autoritatea daneză pentru siguranță în domeniul tehnologiei;

(13)  Nu este reglementat;

(14)  Valorile sunt toate enumerate fără sulf din odorant;

(15)  Măsurat sub formă de sulf;

(16)  Presiunea de alimentare la punctul de furnizare este decisă de către distribuitorii locali de gaz de iluminat;

(17)  Puterea calorică superioară nu este reglementată de autoritatea daneză pentru siguranță în domeniul tehnologiei însă prin reglementare densitatea relativă a gazului natural va fi cuprinsă între 0,555 și 0,7;

(18)  Condiții anormale de alimentare: cu condiția aprobării de către autoritatea daneză pentru siguranță în domeniul tehnologiei a unui plan de urgență special care să permită alimentarea într-o cantitate anormală, indicele Wobbe poate fi cuprins între 47,44 și 48,12 MJ/m3;

(19)  Presiunea de alimentare la punctul de furnizare este decisă de către distribuitorii locali de gaz;

(20)  Gazele din familia a 3-a trebuie să fie întotdeauna conforme cu standardul internațional ISO 9162.

(21)  Grupul H: Pentru aparatele adecvate (de exemplu, categoria de aparate I2E), un indice Wobbe inferior, până la WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3) poate fi tolerat pentru perioade limitate pentru a se evita problemele de aprovizionare, lăsând neschimbată reglarea aparatului la WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). [40,95 MJ/m3 (15 °C)];

(22)  Grupul L: Pentru aparatele adecvate (de exemplu, categoria de aparate I2ELL), un indice Wobbe inferior, până la WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3) poate fi tolerat pentru perioade limitate pentru a se utiliza gazele naturale bogate în componenți inerți, lăsând neschimbată reglarea aparatului la WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). [34,13 MJ/m3 (15 °C )];

(23)  Doar pentru uz casnic sau similar; pentru uz comercial sau industrial sunt posibile derogări;

(24)  Valoare nominală;

(25)  Doar pentru cisterne staționare;

(26)  Hidrogen, nitrogen, oxigen și metan.

(27)  Pe baza Protocolului detaliat al normelor pentru gestionarea tehnică a sistemului de gaze PD 01 „Măsurarea, calitatea și odorizarea gazelor”;

(28)  Valoare minimă nedefinită, care permite conformitatea cu valorile minime ale PCS și ale indicelui Wobbe;

(29)  Nu trebuie să depășească ceea ce permite conformitatea cu valorile minime ale PCS și ale indicelui Wobbe;

(30)  Pentru CO2. Pentru amestecuri, ceea ce permite conformitatea cu valorile minime ale PCS și ale indicelui Wobbe;

(31)  În gazele naturale;

(32)  În gaze de origine neconvențională (tabelul 4 din PD-01);

(33)  Nu a fost definită. Permite conformitatea cu un punct de rouă maxim d + 5 °C între 1 și 70 bar;

(34)  Gazele naturale nu trebuie să conțină componente toxice;

(35)  În cazul aparatelor care nu sunt destinate uzului casnic, presiunea poate varia în funcție de modul de funcționare al aparatului (totul-nimic, totul-puțin-nimic sau modulant), în conformitate cu indicațiile din manualul de instrucțiuni ale producătorului;

(36)  Compoziția gazelor este definită legal în Decretul regal 61/2006 din 31 ianuarie 2006 care stabilește specificațiile pentru benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) și reglementează utilizarea anumitor biocombustibili;

(37)  Total olefine;

(38)  Diolefine + acetilenă;

(39)  GPL nu trebuie să conțină componente toxice;

(40)  Categoria de aparate 3+;

(41)  Categoria de aparate 3P(50);

(42)  Categoria de aparate 3P(37);

(43)  Categoria de aparate 3R;

(44)  Categoria de aparate 3B.

(45)  Valoare medie;

(46)  Nu există date disponibile;

(47)  Dacă este conectat la o rețea de transmisie;

(48)  Doar pentru aparatele care nu sunt destinate uzului casnic.

(49)  Aceste date reprezintă o cifră bazată pe experiență, definită ca o valoare limită care decurge din experiența practică. Standardul privind calitatea combustibililor gazoși nu conține referințe la toxine RHS [mg/m3].

(50)  Nu este specificată;

(51)  GPL cu 100 % butan;

(52)  GPL cu 60 % propan și 40 % butan;

(53)  Conținutul mediu de GPL din volum pentru 2017;

(54)  Presiunea de funcționare maximă permisă în conductele de GPL dintr-o clădire, în funcție de utilizarea acestuia, nu ar trebui să depășească limitele prevăzute, cu excepția cazului în care aparatele consumatoare de combustibili gazoși au fost certificate de către producător pentru presiuni superioare și după inspecția efectuată de un inspector al serviciilor de inspecție a muncii;

(55)  Aparatele consumatoare de combustibili gazoși cu presiune de conectare de maximum 50 mbar;

(56)  Sălile cazanelor de încălzire centrală;

(57)  Sălile cazanelor de încălzire pentru clădiri mari, spitale, hoteluri etc., cu o alimentare totală de maximum 300 kg/h;

(58)  Sălile cazanelor de încălzire pentru clădiri mari, spitale, hoteluri etc., cu o alimentare totală de peste 300 kg/h;

(59)  Bucătăriile comerciale;

(60)  Alte aparate comerciale;

(61)  Laboratoarele academice;

(62)  Laboratoarele pentru activități de cercetare.

(63)  Convenție în funcție de condițiile pentru gaz uscat în Letonia: temperatură 20 °C, presiune atmosferică 1 013,25 mbar.

(64)  Nereglementată.

(65)  Nu a fost măsurată;

(66)  Pentru arzătoarele prin impulsuri;

(67)  Valorile minime și maxime ale constructorilor aparatelor trebuie să fie respectate (valori foarte variabile);

(68)  Presiunea la ieșirea din contor: se ține seama de toleranța de reglare și de pierderea de presiune a contorului;

(1)  Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși conectate la rețeaua de gaze (naturale) (familia a 2-a):

Articolul 11 din Legea privind gazele (Legea privind gazele vizează rețeaua publică de gaze) prevede următoarele:

| 1. | Gazele intrate în rețeaua de transport de gaze sau furnizate sau livrate de gestionarii rețelei la punctele de ieșire ale acesteia trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de ordinul ministerial. Aceste cerințe pot fi diferite pentru punctele de intrare și de ieșire și pot depinde de conținutul energetic, de nivelul presiunii și de regiune. |
| --- | --- |

1.

Gazele intrate în rețeaua de transport de gaze sau furnizate sau livrate de gestionarii rețelei la punctele de ieșire ale acesteia trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de ordinul ministerial. Aceste cerințe pot fi diferite pentru punctele de intrare și de ieșire și pot depinde de conținutul energetic, de nivelul presiunii și de regiune.

| 2. | Cerințele menționate la punctul 1 de mai sus trebuie, în orice caz, să acopere securitatea, eficiența (inclusiv, în orice eventualitate, minimizarea costurilor sociale), fiabilitatea și sustenabilitatea transportului și utilizării gazelor. |
| --- | --- |

2.

Cerințele menționate la punctul 1 de mai sus trebuie, în orice caz, să acopere securitatea, eficiența (inclusiv, în orice eventualitate, minimizarea costurilor sociale), fiabilitatea și sustenabilitatea transportului și utilizării gazelor.

La punctul 2, în special, se prevede că, indiferent de dispozițiile ordinului ministerial, trebuie menținute siguranța și eficiența în cursul procesului de alimentare cu gaze sau în cazul în care intervin modificări ale respectivului proces de alimentare. În acest sens, capacitățile tehnice ale aparatelor existente și ale rețelelor de gaze existente sunt de o importanță primordială.

Clasificarea alimentării cu gaze a rețelei de gaze (naturale):

| | Din perspectiva aparatelor consumatore de combustibili gazoși, în Țările de Jos există trei mari grupuri de rețele publice de gaze:






  1. | Rețeaua de gaze H, cuprinzând sistemele regionale, unele dintre care dispun de propriile lor specificații pentru condițiile de alimentare cu gaze. Aproximativ 80 de mari consumatori sunt conectați la rețeaua H și la o rețea H RNB (Regionale netbeheerders) [gestionari de rețele regionale] de mari consumatori. |
| --- | --- | --- |

Din perspectiva aparatelor consumatore de combustibili gazoși, în Țările de Jos există trei mari grupuri de rețele publice de gaze:

1.

Rețeaua de gaze H, cuprinzând sistemele regionale, unele dintre care dispun de propriile lor specificații pentru condițiile de alimentare cu gaze. Aproximativ 80 de mari consumatori sunt conectați la rețeaua H și la o rețea H RNB (Regionale netbeheerders) [gestionari de rețele regionale] de mari consumatori.

| 2. | Rețeaua de gaze G care implică schimbarea între trei condiții de alimentare stabile:






  (a) | condițiile de alimentare G aplicate în prezent în ansamblul rețelei de gaze G; |
| --- | --- | --- |

2.

Rețeaua de gaze G care implică schimbarea între trei condiții de alimentare stabile:

(a)

condițiile de alimentare G aplicate în prezent în ansamblul rețelei de gaze G;

| (b) | condițiile de alimentare G+ care nu vor începe înainte de 2022; |
| --- | --- |

(b)

condițiile de alimentare G+ care nu vor începe înainte de 2022;

| (c) | condițiile de alimentare E care nu vor începe înainte de 2030. Se preconizează că aceste condiții de alimentare pot apare în cursul ciclului de viață al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care vor fi conectate inițial în 2018. Pentru condițiile de alimentare E, încă nu au fost stabilite cerințe statutare explicite pentru alimentarea cu gaze, precum cele existente pentru condițiile G și G+. Acestea vor fi întocmite atunci când condițiile de alimentare E vor fi puse efectiv în aplicare. Ele vor implica gazele de alimentare adecvate (în sensul articolului 11 din Legea privind gazele) pentru aparatele din categoria de aparate I2,E cu o presiune de alimentare nominală a aparatului de 20 mbar. |
| --- | --- |

(c)

condițiile de alimentare E care nu vor începe înainte de 2030. Se preconizează că aceste condiții de alimentare pot apare în cursul ciclului de viață al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși care vor fi conectate inițial în 2018. Pentru condițiile de alimentare E, încă nu au fost stabilite cerințe statutare explicite pentru alimentarea cu gaze, precum cele existente pentru condițiile G și G+. Acestea vor fi întocmite atunci când condițiile de alimentare E vor fi puse efectiv în aplicare. Ele vor implica gazele de alimentare adecvate (în sensul articolului 11 din Legea privind gazele) pentru aparatele din categoria de aparate I2,E cu o presiune de alimentare nominală a aparatului de 20 mbar.

| 3. | Rețeaua de gaze L care este destinată exportului și din care nu se efectuează nicio alimentare cu gaze pe teritoriul Țărilor de Jos în sensul Regulamentului (UE) 2016/426. |
| --- | --- |

3.

Rețeaua de gaze L care este destinată exportului și din care nu se efectuează nicio alimentare cu gaze pe teritoriul Țărilor de Jos în sensul Regulamentului (UE) 2016/426.

| | În plus rețelele sunt clasificate în trei subniveluri, în funcție de nivelul presiunii:






  1. | rețeaua HTL [hoofdtransportleiding] (conducta de transport principală); |
| --- | --- | --- |

În plus rețelele sunt clasificate în trei subniveluri, în funcție de nivelul presiunii:

1.

rețeaua HTL [hoofdtransportleiding] (conducta de transport principală);

| 2. | rețeaua RTL [regionale transportleiding] (conducta de transport regională); |
| --- | --- |

2.

rețeaua RTL [regionale transportleiding] (conducta de transport regională);

| 3. | rețeaua RNB. |
| --- | --- |

3.

rețeaua RNB.

Gazele pot fi furnizate pe baza oricărui nivel de presiune. Condițiile alimentării cu gaze pot fi diferite de la un nivel de presiune la altul.

| | Pentru alte aparate consumatoare de combustibili gazoși: | Nu există o legislație specifică privind condițiile de furnizare a gazelor pentru alte gaze decât cele furnizate prin intermediul rețelei de gaze (naturale), cum ar fi propanul și butanul și amestecurile acestora. De obicei, părțile implicate încheie acorduri în temeiul dreptului privat pentru alimentarea cu astfel de gaze, implicând, deseori standarde voluntare. Cu scop informativ, prezenta anexă indică valorile standardelor utilizate în mod frecvent. |
| --- | --- | --- |

Pentru alte aparate consumatoare de combustibili gazoși:

Nu există o legislație specifică privind condițiile de furnizare a gazelor pentru alte gaze decât cele furnizate prin intermediul rețelei de gaze (naturale), cum ar fi propanul și butanul și amestecurile acestora. De obicei, părțile implicate încheie acorduri în temeiul dreptului privat pentru alimentarea cu astfel de gaze, implicând, deseori standarde voluntare. Cu scop informativ, prezenta anexă indică valorile standardelor utilizate în mod frecvent.

(2)  Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși conectate la rețeaua de gaze (naturale) (familia a 2-a):

Rețeaua de gaze H : depinde de sistemul regional

| Sistemul regional al rețelei de gaze H astfel cum este menționat în Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe convertit | Indicele Wobbe convertit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min. | max. | min. | max. |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Alte sisteme de gaze | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Sistemul de gaze Delfzijl | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Sistemul de gaze Eemshaven | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Sistemul de gaze Zuidoost-Drenthe | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Sistemul de gaze GZI (gaszuiveringsinstallatie) [uzina de purificare a gazelor] | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Sistemul de gaze IJmond | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Provincia Limburg | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Provinciile Olanda de Nord, Olanda de Sus și Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Sistemul de gaze de rafinărie | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Sistemul de gaze Westgas/Waalhaven | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmond gas system | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| Sistemul de gaze LNG | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Factorul de conversie utilizat de la 25/0 până la 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Sistemul regional al rețelei de gaze H astfel cum este menționat în Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe convertit

Indicele Wobbe convertit

min.

max.

min.

max.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Alte sisteme de gaze

47,0

55,7

44,59

52,84

Sistemul de gaze Delfzijl

48,6

55,7

46,11

52,84

Sistemul de gaze Eemshaven

47,2

55,7

44,78

52,84

Sistemul de gaze Zuidoost-Drenthe

49,0

55,7

46,49

52,84

Sistemul de gaze GZI (gaszuiveringsinstallatie) [uzina de purificare a gazelor]

43,46

55,7

41,23

52,84

Sistemul de gaze IJmond

49,3

55,7

46,77

52,84

Provincia Limburg

49,0

55,7

46,49

52,84

Provinciile Olanda de Nord, Olanda de Sus și Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

Sistemul de gaze de rafinărie

48,3

55,7

45,82

52,84

Sistemul de gaze Westgas/Waalhaven

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmond gas system

47,0

56

44,59

53,13

Sistemul de gaze LNG

47,0

57,2

44,59

54,27

Factorul de conversie utilizat de la 25/0 până la 15/15

0,9487

0,9487

Rețeaua de gaze G:

| Condițiile de alimentare ale rețelei de gaze G astfel cum sunt menționate în Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor | Indicele Wobbe convertit | Indicele Wobbe convertit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | min. | max. | min. | max. |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Condițiile G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Condițiile G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Condițiile E | i) | i) | i) | i) |
| Factorul de conversie utilizat de la 25/0 până la 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Nota 1: Lățimea de bandă admisibilă a indicelui Wobbe în condițiile de alimentare E nu a fost încă determinată. Lățimea de bandă aleasă va permite ca aparatele din categoria I2,E să fie utilizate în condiții de siguranță și în mod eficient. Aceasta va fi menționată în timp util în Ordinul pentru calitatea gazelor. |

Condițiile de alimentare ale rețelei de gaze G astfel cum sunt menționate în Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe index, Ordinul pentru calitatea gazelor

Indicele Wobbe convertit

Indicele Wobbe convertit

min.

max.

min.

max.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Condițiile G

43,46

44,41

41,23

42,13

Condițiile G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Condițiile E

i)

i)

i)

i)

Factorul de conversie utilizat de la 25/0 până la 15/15

0,9487

0,9487

Nota 1: Lățimea de bandă admisibilă a indicelui Wobbe în condițiile de alimentare E nu a fost încă determinată. Lățimea de bandă aleasă va permite ca aparatele din categoria I2,E să fie utilizate în condiții de siguranță și în mod eficient. Aceasta va fi menționată în timp util în Ordinul pentru calitatea gazelor.

(3)  Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazoși conectate la rețeaua de gaze (naturale) (familia a 2-a):

Nu există cerințe statutare specifice pentru suma conținutului de C1 – C5 . Totuși, există cerințe pentru echivalentul maxim de propan în anumite condiții de alimentare în rețeaua de gaze G .

[Explicația echivalentului de propan (PE): unitatea de conținut hidrocarburi cu cifră octanică mai mare în gaze, calculată ca sumă a proporțiilor în mol % de hidrocarburi cu cifră octanică mai mare în gaze, fiecărei hidrocarburi cu cifră octanică mai mare fiindu-i atribuit un factor de ponderare a numărului de atomi de carbon din hidrocarbura cu cifră octanică mai mare în cauză, minus unu, împărțit la doi.]

Cerințele sunt:

Condițiile G: maximum 5 mol % echivalent de propan (PE)

Condițiile G+: maximum 8,1 mol % echivalent de propan (PE)

Condițiile E: nicio cerință statutară specifică. Conținutul admisibil în condițiile de alimentare E încă nu a fost determinat. Conținutul ales va permite ca aparatele din categoria I2,E să fie utilizate în condiții de securitate și în mod eficient. Acesta va fi specificat în timp util în Ordinul privind calitatea gazelor.

(4)  Familia a 2-a de gaze, rețeaua de gaze G, condițiile G: conținutului de bioxid de carbon (CO2) i se aplică următoarea restricție, în cazul în care cel puțin 99 mol % din gaze sunt alcătuite din metan, bioxid de carbon, nitrogen (N2) și oxigen (O2) și peste 6 mol % sunt alcătuite din CO2.

Conținutul maxim de CO2 cuprinde minimum:

| | *conținut de N2 de 10,32 – 0,72 * – conținut de O2 de 0,87 *; și |
| --- | --- |

*conținut de N2 de 10,32 – 0,72 * – conținut de O2 de 0,87 *; și

| | *conținut de N2 de 10,56 – 0,746 * – conținut de O2 de 1,01 *, |
| --- | --- |

*conținut de N2 de 10,56 – 0,746 * – conținut de O2 de 1,01 *,

în care conținuturile sunt exprimate în mol %

(5)  Așteptările clienților indicate mai jos se bazează pe standarde și practici voluntare.

(6)  În cazul aparatelor care nu sunt destinate uzului casnic, se utilizează uneori presiuni nominale de 100 mbar.

(69)  În Polonia, familia a 3-a de gaze nu este furnizată prin intermediul rețelei de distribuție a gazelor;

(70)  Valorile comunicate în MJ/m3 pot fi convertite în kWh/m3 prin împărțire cu 3,6.

(71)  Valorile privind calitatea serviciului de reglementare furnizat de autoritatea de reglementare a energiei;

(72)  Nu sunt disponibile informații;

(73)  Valorile din Decretul nr. 214E/2015;

(74)  Unele aparate din sectorul cateringului utilizează, de asemenea presiuni de 50 mbar pentru butanul comercial și 67 mbar pentru propanul comercial. Acestea reprezintă cazuri reziduale;

(75)  În conformitate cu ISO 13443:1996 „Gazul natural – Condiții de referință standard”.

(76)  Atunci când presiunea de cuplare nu depășește 35 mbar;

(77)  Atunci când presiunea de cuplare depășește 35 mbar.

(78)  Biogaz ameliorat;

(79)  Valoare nominală.

(80)  Nu există limite specifice aplicabile la scara rețelei, situate în mod normal între 36,9 MJ/m3 și 42,3 MJ/m3, dar indicele Wobbe reprezintă limita absolută;

(81)  În caz de urgență în materie de aprovizionare, aceste limite pot fi extinse la 46,5 – 52,85 MJ/m3 pentru a permite menținerea aprovizionării, numai în circumstanțe excepționale. Condițiile de aprovizionare sunt definite în regulamentele privind securitatea gazului (gestionare) S.I. 1996 nr. 551, care pot fi consultate la adresa www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Fără limită specificată;

(83)  În mod normal, 2,5 mol % dar această valoare poate fi variabilă la anumite punte de intrare în sistemul de transmisie;

(84)  Propanul și butanul cu destinație comercială pot conține substanța 1,3 butadienă care este clasificată ca un cancerigen din categoria II;

(85)  Similar cu EN437;

(86)  GPL pentru vehiculele locuibile de agrement, conform standardului EN 1949;

(87)  Cisternă sau butelii (aprovizionarea unei clădiri) ref. EN 16129, tabelul 5 și BS6891 tabelul 7, nota A. Aceste cifre se referă la punctul de livrare de la orificiul de ieșire al regulatorului sau al contorului (oricare dintre aceștia este ultimul);

(88)  Aparat cilindric (conectat direct la butelie) ΔP2 (pierdere de presiune de 2 mbar). Notă: Aceste cifre presupun că punctul de livrare este orificiul de ieșire al regulatorului;

(89)  Aparat cilindric (conectat direct la butelie) ref. EN 16129, tabelul 5. Notă: Aceste cifre presupun că punctul de livrare este orificiul de ieșire al regulatorului;

(90)  Aparat cilindric (conectat direct la butelie) ΔP2 (pierdere de presiune de 5 mbar). Notă: Aceste cifre presupun că punctul de livrare este orificiul de ieșire al regulatorului;

(91)  Aparat cilindric (conectat direct la butelie) GPL (pentru vehiculele locuibile de agrement, conform standardului EN 1949), ref. EN 16129 Anexa D. Notă: Aceste cifre presupun că punctul de livrare este orificiul de ieșire al regulatorului;

(92)  ref. BS 6891: 2015 clauza 5.3.2 și IGEM/UP/tabelul 2 pentru conductele mai mari;

(93)  Codul de practică 22 din UKLPG – Service Pipework;

(94)  BS 6891, Property installation pipework; sisteme de aparate cilindrice conectate direct cu specificația 2 mbar;

(95)  EN 1949; sisteme de aparate cilindrice conectate direct cu specificația 5 mbar.

---