# Az Európai Unió C 206/2018

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 206 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 61. évfolyam2018. június 14. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 206

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

61. évfolyam2018. június 14.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2018/C 206/01 | A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése szerinti gáztípusok és a megfelelő hálózati nyomások (E közzététel a tagállamoktól a Bizottsághoz beérkezett információkon alapul) | 1 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2018/C 206/01

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése szerinti gáztípusok és a megfelelő hálózati nyomások (E közzététel a tagállamoktól a Bizottsághoz beérkezett információkon alapul)

(E közzététel a tagállamoktól a Bizottsághoz beérkezett információkon alapul)

1

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 14.6.2018 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 206/1

---

A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése szerinti gáztípusok és a megfelelő hálózati nyomások

(E közzététel a tagállamoktól a Bizottsághoz beérkezett információkon alapul)

(2018/C 206/01)

BELGIUM

| Belgium |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | L csoport | H csoport | B csoport | P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-tartalom
  (összege) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2-tartalom | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO-tartalom | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Telítetlen CH-tartalom | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Hidrogéntartalom | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | — | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgium

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

L csoport

H csoport

B csoport

P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbe-index [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-tartalom

(összege)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2-tartalom

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO-tartalom

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Telítetlen CH-tartalom

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Hidrogéntartalom

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

—

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

BULGÁRIA

| Bulgária |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád (5) | 3. gázcsalád (8) |
| Gázcsoport | H csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| C1–C5-tartalom (összege) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO-tartalom | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Telítetlen CH-tartalom | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Hidrogéntartalom | (6) | (6) | (6) | (6) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | (6) | (6) |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bulgária

Gázcsalád

2. gázcsalád (5)

3. gázcsalád (8)

Gázcsoport

H csoport

B/P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbe-index [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

C1–C5-tartalom (összege)

92

100

—

100

N2 + CO2-tartalom

0

3

(6)

(6)

CO-tartalom

(6)

(6)

(6)

(6)

Telítetlen CH-tartalom

(6)

(6)

(6)

(6)

Hidrogéntartalom

(6)

(6)

(6)

(6)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

(6)

(6)

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

CSEH KÖZTÁRSASÁG

| Cseh Köztársaság |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5- tartalom (összege) | 92–99,5 | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | 0,5–8 | 0 |
| CO-tartalom | 0 | 0 |
| Telítetlen CH-tartalom | 0 | 0–65 |
| Hidrogéntartalom | 0 | 0 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Cseh Köztársaság

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

B/P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbe-index [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5- tartalom (összege)

92–99,5

100

N2 + CO2-tartalom

0,5–8

0

CO-tartalom

0

0

Telítetlen CH-tartalom

0

0–65

Hidrogéntartalom

0

0

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17

20

25

25

30

35

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

DÁNIA

| Dánia |
| --- |
| Gázcsalád | 1. gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | A csoport (11) | H csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5- tartalom (összege) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2-tartalom | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO-tartalom | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Telítetlen CH-tartalom | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Hidrogéntartalom | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk (14) | 0 | H2S és COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptán (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S és COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptán (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1,013 bar |

Dánia

Gázcsalád

1. gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

A csoport (11)

H csoport

B/P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbe-index [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5- tartalom (összege)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2-tartalom

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO-tartalom

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Telítetlen CH-tartalom

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Hidrogéntartalom

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk (14)

0

H2S és COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptán (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S és COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptán (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1,013 bar

NÉMETORSZÁG

| Németország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | L csoport | P csoport | B csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1 – C5- tartalom (összege) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO-tartalom | — | — | — | — |
| Telítetlen CH-tartalom | — | — | 10  % | 10  % |
| Hidrogéntartalom | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | H2S és COS:
  5 mg/m3 | — | H2S és COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: technikailag mentes / S a COS-ből
  5 mg/kg | — | H2S: technikailag mentes / S a COS-ből 5 mg/kg |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Németország

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

L csoport

P csoport

B csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbe-index [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1 – C5- tartalom (összege)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2-tartalom

2,5

4

—

—

—

CO-tartalom

—

—

—

—

Telítetlen CH-tartalom

—

—

10  %

10  %

Hidrogéntartalom

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

H2S és COS:

5 mg/m3

—

H2S és COS:

5 mg/m3

—

H2S: technikailag mentes / S a COS-ből

5 mg/kg

—

H2S: technikailag mentes / S a COS-ből 5 mg/kg

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

SPANYOLORSZÁG

| Spanyolország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | P csoport | B csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| | (27) | (36) |
| C1–C5-tartalom és C6+-nyomok %-ban (összeg) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2 -tartalom %-ban | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3 -tartalom %-ban | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4 -tartalom %-ban | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5 -tartalom %-ban | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2-tartalom %-ban | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO-tartalom %-ban | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Telítetlen CH-tartalom %-ban | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Hidrogéntartalom %-ban | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk: |
| | (34) | (39) |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum (35) | Névleges (35) | Maximum (35) | Minimum (35) | Névleges (35) | Maximum (35) | Minimum (35) | Névleges (35) | Maximum (35) |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28-30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1,01325 bar |

Spanyolország

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

P csoport

B csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbe-index [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

(27)

(36)

C1–C5-tartalom és C6+-nyomok %-ban (összeg)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2 -tartalom %-ban

—

—

0

2,5

0

2

C3 -tartalom %-ban

—

—

80

100

0

20

C4 -tartalom %-ban

—

—

0

20

80

100

C5 -tartalom %-ban

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2-tartalom %-ban

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO-tartalom %-ban

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Telítetlen CH-tartalom %-ban

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Hidrogéntartalom %-ban

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk:

(34)

(39)

Hálózati nyomás:

Minimum (35)

Névleges (35)

Maximum (35)

Minimum (35)

Névleges (35)

Maximum (35)

Minimum (35)

Névleges (35)

Maximum (35)

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28-30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1,01325 bar

FRANCIAORSZÁG

| Franciaország [I. táblázat] |
| --- |
| Gázcsalád | 1. gázcsalád | 2. gázcsalád |
| Gázcsoport | C csoport | | H csoport | L csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5- tartalom (összege) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2-tartalom | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO-tartalom | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Telítetlen CH-tartalom | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Hidrogéntartalom | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | — | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Franciaország [I. táblázat]

Gázcsalád

1. gázcsalád

2. gázcsalád

Gázcsoport

C csoport

H csoport

L csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbe-index [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5- tartalom (összege)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2-tartalom

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO-tartalom

(46)

0

< 2

< 2

Telítetlen CH-tartalom

(46)

0

(46)

(46)

Hidrogéntartalom

(46)

0

< 6

< 6

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

—

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

| Franciaország [II. táblázat] |
| --- |
| Gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | P csoport | B csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5 -
  tartalom (összege) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| CO-tartalom | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Telítetlen CH-tartalom | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Hidrogéntartalom | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | 0 | 0 | 0 |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GVC) referenciafeltételei |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Franciaország [II. táblázat]

Gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

P csoport

B csoport

B/P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbe-index [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5 -

tartalom (összege)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2-tartalom

< 0,5

< 0,5

< 0,5

CO-tartalom

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Telítetlen CH-tartalom

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Hidrogéntartalom

< 0,5

< 0,5

< 0,5

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

0

0

0

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GVC) referenciafeltételei

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

HORVÁTORSZÁG

| Horvátország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | B/P csoport | P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2-tartalom | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO-tartalom | — | — | — | — |
| Telítetlen CH-tartalom | 0 | — | — | — |
| Hidrogéntartalom | 0 | 0 | 0 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *RHS méreganyagok [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Horvátország

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

B/P csoport

P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbe-index [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2-tartalom

0

7

0

9,8

—

CO-tartalom

—

—

—

—

Telítetlen CH-tartalom

0

—

—

—

Hidrogéntartalom

0

0

0

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*RHS méreganyagok [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

CIPRUS

| Ciprus |
| --- |
| Gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | |
| | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2-tartalom | (50) |
| CO-tartalom | (50) |
| Telítetlen CH-tartalom | 0,03 | 42,78 |
| Hidrogéntartalom | (50) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | (50) |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | (50) |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | (50) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Ciprus

Gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbe-index [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2-tartalom

(50)

CO-tartalom

(50)

Telítetlen CH-tartalom

0,03

42,78

Hidrogéntartalom

(50)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

(50)

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

(50)

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

(50)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

LETTORSZÁG

| Lettország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2-tartalom | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO-tartalom | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Telítetlen CH-tartalom | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Hidrogéntartalom | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 20°C (63) | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 20°C (63) | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Lettország

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

B/P csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbe-index [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2-tartalom

~ 1

0

1

CO-tartalom

~ 0,36

0

1

Telítetlen CH-tartalom

0,06

0,07

0

1

Hidrogéntartalom

0,06

0,07

0

1

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17

20

25

20

30

45

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

17

20

25

20

30

45

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

20°C (63)

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

20°C (63)

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITVÁNIA

| Litvánia |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport |
| | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | 90 | — |
| N2 + CO2-tartalom | — | 5,5 |
| CO-tartalom | (64) |
| Telítetlen CH-tartalom | — | — |
| Hidrogéntartalom | — | 2 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | tilos |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 21 | — | 30 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 25°C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 20°C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Litvánia

Gázcsalád

2. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

34,56

—

Wobbe-index [MJ/m3]

47,016

51,984

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

90

—

N2 + CO2-tartalom

—

5,5

CO-tartalom

(64)

Telítetlen CH-tartalom

—

—

Hidrogéntartalom

—

2

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

tilos

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

21

—

30

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

25°C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

20°C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

LUXEMBURG

| Luxemburg |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport |
| | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2-tartalom | — | 4,5 |
| CO-tartalom | (65) |
| Telítetlen CH-tartalom | (65) |
| Hidrogéntartalom | (65) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | 1,6 |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luxemburg

Gázcsalád

2. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbe-index [MJ/m3]

49,0

56,5

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

> 86

99

N2 + CO2-tartalom

—

4,5

CO-tartalom

(65)

Telítetlen CH-tartalom

(65)

Hidrogéntartalom

(65)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál (68) [mbar]

19,7

20

24,3

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

1,6

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

HOLLANDIA

| Hollandia (1) |
| --- |
| Gázcsalád | 1. gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | | | |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbe-index (2) [MJ/m3] | | | H-gázhálózat: 44,59
  G-gázhálózat, G-feltételek: 41,23
  G-gázhálózat, G+-feltételek: 41,23 | H-gázhálózat: 52,84
  G-gázhálózat, G-feltételek: 42,13
  G-gázhálózat, G+-feltételek: 42,98 | | |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5 -tartalom (összeg) (3) | | | | | | |
| N2 + CO2-tartalom | | | | H-gázhálózat: ≤ 3,2 mól% (Oude Pekela-alrendszer), ≤ 2,5 mól% (Hollandia többi része)
  G-gázhálózat, G és G+-feltételek ≤10,3 mól% (RTL és RNB-hálózat), ≤ 8 mól% (HTL-hálózat Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht és Flevoland tartományok), ≤ 3 mól% (HTL-hálózat Hollandia többi része) (4). | | |
| CO-tartalom | | | | H-gázhálózat: ≤ 1,5 mól% (finomítóigáz-rendszer); ≤ 2 900  mg/m3(n) (Hollandia többi része)
  G-gázhálózat: G és G+-feltételek: ≤ 2 900  mg/m3 (n); az E-feltételekhez még nem határozták meg az értéket. | | |
| Telítetlen CH-tartalom | | | | Lásd a gáz minőségéről szóló rendeletben. | | |
| Hidrogéntartalom | | | | H-gázhálózat: ≤ 40 mól% (finomítóigáz-rendszer); ≤ 0,02 mól% (Hollandia többi része)
  G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: ≤ 0,02 mól% (az RTL és a HTL-hálózatban); ≤ 0,5 mól% (az RNB-hálózatban)
  Az E-feltételekhez: az értéket még nem határozták meg. | | |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | | | | Lásd a gáz minőségéről szóló rendeletben. A REACH rendelet szintén erre vonatkozik. | | |
| Hálózati nyomás (5): |
| Gázcsalád | 1. gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | | | | H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek
  G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: 20 mbar, E-feltételek: minimum 17 mbar | H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek
  G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: névleges 25 mbar (6), E-feltételek: névleges 20 mbar | H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek
  G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: mbar maximum 30 mbar, E-feltételek: maximum 25 mbar | Propán(1): 25 Propán(2): 25 Propán(3): 42,5 Propán/Bután: 25 | Propán(1): 30 Propán(2): 37 Propán(3): 50 Propán/Bután: 30 | Propán(1): 35 Propán(2): 45 Propán(3): 57,5 Propán/Bután: 35 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | | | | | | | | | |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | | | | | | | | | |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 |

Hollandia (1)

Gázcsalád

1. gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

Wobbe-index (2) [MJ/m3]

H-gázhálózat: 44,59

G-gázhálózat, G-feltételek: 41,23

G-gázhálózat, G+-feltételek: 41,23

H-gázhálózat: 52,84

G-gázhálózat, G-feltételek: 42,13

G-gázhálózat, G+-feltételek: 42,98

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5 -tartalom (összeg) (3)

N2 + CO2-tartalom

H-gázhálózat: ≤ 3,2 mól% (Oude Pekela-alrendszer), ≤ 2,5 mól% (Hollandia többi része)

G-gázhálózat, G és G+-feltételek ≤10,3 mól% (RTL és RNB-hálózat), ≤ 8 mól% (HTL-hálózat Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht és Flevoland tartományok), ≤ 3 mól% (HTL-hálózat Hollandia többi része) (4).

CO-tartalom

H-gázhálózat: ≤ 1,5 mól% (finomítóigáz-rendszer); ≤ 2 900  mg/m3(n) (Hollandia többi része)

G-gázhálózat: G és G+-feltételek: ≤ 2 900  mg/m3 (n); az E-feltételekhez még nem határozták meg az értéket.

Telítetlen CH-tartalom

Lásd a gáz minőségéről szóló rendeletben.

Hidrogéntartalom

H-gázhálózat: ≤ 40 mól% (finomítóigáz-rendszer); ≤ 0,02 mól% (Hollandia többi része)

G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: ≤ 0,02 mól% (az RTL és a HTL-hálózatban); ≤ 0,5 mól% (az RNB-hálózatban)

Az E-feltételekhez: az értéket még nem határozták meg.

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

Lásd a gáz minőségéről szóló rendeletben. A REACH rendelet szintén erre vonatkozik.

Hálózati nyomás (5):

Gázcsalád

1. gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek

G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: 20 mbar, E-feltételek: minimum 17 mbar

H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek

G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: névleges 25 mbar (6), E-feltételek: névleges 20 mbar

H-gázhálózat: nincsenek meghatározott feltételek

G-gázhálózat: G- és G+-feltételek: mbar maximum 30 mbar, E-feltételek: maximum 25 mbar

Propán(1): 25 Propán(2): 25 Propán(3): 42,5 Propán/Bután: 25

Propán(1): 30 Propán(2): 37 Propán(3): 50 Propán/Bután: 30

Propán(1): 35 Propán(2): 45 Propán(3): 57,5 Propán/Bután: 35

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25

AUSZTRIA

| Ausztria |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport |
| | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Gázösszetétel: |
| C1 – C5-
  tartalom (összege) [mól%] | 89 | 100 |
| N2 + CO2-tartalom [mól%] | 0 | 7 |
| CO-tartalom [mól%] | 0 | 0 |
| Telítetlen CH-tartalom
  [mól%] | 0 | 0 |
| Hidrogéntartalom [mól%] | 0 | 4 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | Technikailag mentes |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 18 | 20 | 25 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | A gázhálózat üzemeltetője és az ügyfél közötti szerződésnek megfelelően |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Ausztria

Gázcsalád

2. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbe-index [MJ/m3]

45,3

53,5

Gázösszetétel:

C1 – C5-

tartalom (összege) [mól%]

89

100

N2 + CO2-tartalom [mól%]

0

7

CO-tartalom [mól%]

0

0

Telítetlen CH-tartalom

[mól%]

0

0

Hidrogéntartalom [mól%]

0

4

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

Technikailag mentes

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

18

20

25

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

A gázhálózat üzemeltetője és az ügyfél közötti szerződésnek megfelelően

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

LENGYELORSZÁG

| Lengyelország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | A 2. gázcsaláddal kombinált gázok | 3. gázcsalád (69) |
| Gázcsoport | H csoport | Lm csoport | Ln csoport | Ls csoport | Lw csoport | — |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe-index [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2-tartalom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO-tartalom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Telítetlen CH-tartalom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrogéntartalom | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | — | — | — | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 25°C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 0°C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Lengyelország

Gázcsalád

2. gázcsalád

A 2. gázcsaláddal kombinált gázok

3. gázcsalád (69)

Gázcsoport

H csoport

Lm csoport

Ln csoport

Ls csoport

Lw csoport

—

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbe-index [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2-tartalom

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO-tartalom

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Telítetlen CH-tartalom

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Hidrogéntartalom

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

—

—

—

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

—

—

—

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

25°C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

0°C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGÁLIA

| Portugália |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | P csoport | B csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2-tartalom | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO-tartalom | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Telítetlen CH-tartalom | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Hidrogéntartalom | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | — | 25°C (75) |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 0°C (72) | 0°C (75) |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugália

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

P csoport

B csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbe-index [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2-tartalom

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO-tartalom

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Telítetlen CH-tartalom

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Hidrogéntartalom

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

1,5

1,5

1,5

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

—

25°C (75)

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

0°C (72)

0°C (75)

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINNORSZÁG

| Finnország |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | B/P csoport |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5 -
  tartalom (összege) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO-tartalom | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Telítetlen CH-tartalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Hidrogéntartalom | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 térf.%
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3-butadién: 0,01 |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Finnország

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

B/P csoport

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbe-index [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5 -

tartalom (összege)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2-tartalom

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO-tartalom

0

0

0

—

—

0,02

Telítetlen CH-tartalom

0

0

0

0

0

0,01

Hidrogéntartalom

0

0

0

—

—

—

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

0

0

H2S:

0,00025 térf.%

(5 mg/m3)

—

—

1,3-butadién: 0,01

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

17

20

25

25

30

35

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

—

—

—

—

—

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

SVÉDORSZÁG

| Svédország |
| --- |
| Gázcsalád | 1. gázcsalád | 2. gázcsalád | | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | | H csoport | (78) | |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5- tartalom (összege) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2-tartalom | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO-tartalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telítetlen CH-tartalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hidrogéntartalom | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | — | — | — | — |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Svédország

Gázcsalád

1. gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

(78)

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbe-index [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5- tartalom (összege)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2-tartalom

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO-tartalom

0

0

0

0

Telítetlen CH-tartalom

0

0

0

0

Hidrogéntartalom

0

0,5

0

0

1

0

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

—

—

—

—

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

2

—

2

—

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

| Egyesült Királyság |
| --- |
| Gázcsalád | 2. gázcsalád | 3. gázcsalád |
| Gázcsoport | H csoport | P csoport | B csoport |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbe-index [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában: |
| C1–C5-
  tartalom (összege) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2-tartalom | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mól% (83) | Nulla | Nulla |
| CO-tartalom | (82) | (82) | Nulla | Nulla |
| Telítetlen CH-tartalom | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Hidrogéntartalom | — | 0,1
  mól% | Nulla | Nulla |
| A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk | H2S-határérték ≤ 5 mg/m3 | (84) | (84) |
| Hálózati nyomás: |
| | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum | Minimum | Névleges | Maximum |
| Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei: |
| Égési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C] | 15 °C |
| Térfogatmérési referencianyomás [mbar] | 1 013,25 mbar |

Egyesült Királyság

Gázcsalád

2. gázcsalád

3. gázcsalád

Gázcsoport

H csoport

P csoport

B csoport

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttó fűtőérték (GCV) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbe-index [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Gázösszetétel a teljes tartalom térfogatszázalékában:

C1–C5-

tartalom (összege)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2-tartalom

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mól% (83)

Nulla

Nulla

CO-tartalom

(82)

(82)

Nulla

Nulla

Telítetlen CH-tartalom

(82)

(82)

0

100

0

100

Hidrogéntartalom

—

0,1

mól%

Nulla

Nulla

A gáznemű tüzelőanyagokban lévő mérgező összetevőkre vonatkozó információk

H2S-határérték ≤ 5 mg/m3

(84)

(84)

Hálózati nyomás:

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Minimum

Névleges

Maximum

Hálózati nyomás a berendezések bemeneténél (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Hálózati nyomás a csatlakozási pontnál [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

A végfelhasználó gázkészülékében megengedhető nyomásveszteség [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

A Wobbe-index és a bruttó fűtőérték (GCV) referenciafeltételei:

Égési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referenciahőmérséklet [°C]

15 °C

Térfogatmérési referencianyomás [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Az 1999. december 20-i királyi törvényerejű rendeletben leírtaknak megfelelő kereskedelmi bután;

(2)  Az 1999. december 20-i királyi törvényerejű rendeletben leírtaknak megfelelő kereskedelmi propán;

(3)  Nincs szabályozva;

(4)  Csak bizonyos nem háztartási berendezések esetében (vendéglátás stb.).

(5)  Forrás: Bolgár Földgázszövetség;

(6)  Nincs adat;

(7)  130 mbar hálózati nyomáson a csatlakozási pontnál nincs megadva nyomásveszteség. Az áramlási sebességnek 6 m/s alatt kell maradnia;

(8)  Forrás: Bolgár Kőolaj- és Gázszövetség;

(9)  A megadott érték megfelel a Bulgáriában szokásos nyomásszabályozóknak. Opcionálisan 50 mbar névleges érték is megengedhető;

(10)  A berendezéstől függ. A kérdés nem releváns.

(11)  Dániában a városi gázt földgáz és levegő elegye alkotja;

(12)  A dán biztonságtechnológiai hatóság nem szabályozza a bruttó fűtőértéket;

(13)  Nincs szabályozva;

(14)  A felsorolt értékek nem tartalmazzák a ként mint szagosítót;

(15)  Kénként mérve;

(16)  A hálózati nyomást a csatlakozási pontnál a helyi városi gázelosztók határozzák meg;

(17)  A dán biztonságtechnológiai hatóság nem szabályozza ugyan a bruttó fűtőértéket, azonban törvény előírja, hogy a földgáz relatív sűrűségének 0,555 és 0,7 között kell lennie;

(18)  Rendellenes ellátási feltételek: amennyiben a dán biztonságtechnológiai hatóság jóváhagyott olyan különleges vészhelyzeti tervet, amelynek értelmében lehetőség van rendellenes ellátási feltételek melletti üzemeltetésre, a Wobbe-index 47,44 és 48,12 MJ/m3 között lehet;

(19)  A hálózati nyomást a csatlakozási pontnál a helyi földgázelosztók határozzák meg;

(20)  A 3. gázcsaládba tartozó gázoknak mindig meg kell felelniük az ISO 9162 nemzetközi szabványnak.

(21)  H csoport: az arra alkalmas gázberendezéseknél (pl. az I2E berendezéskategória) az ellátási nehézségek elkerülése céljából az érték időszakosan a Wobbe-index alá mehet (WS,n = 43,2 MJ/m3-ig (12,0 kWh/m3), ugyanakkor a berendezés beállítása változatlanul WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3) marad. (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  L csoport: az arra alkalmas gázberendezéseknél (pl. az I2ELL berendezéskategória) az inert gázokban dús földgáz használata céljából az érték időszakosan a Wobbe-index alá mehet (WS,n = 36,0 MJ/m3-ig (10,0 kWh/m3), ugyanakkor a berendezés beállítása változatlanul WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3) marad. (34,13 MJ/m3 (15 °C));

(23)  Kizárólag házi vagy hasonló célú felhasználásra vonatkozik; ipari felhasználás esetén eltérések lehetnek;

(24)  Névleges;

(25)  Kizárólag beépített tartályból;

(26)  Hidrogén, nitrogén, oxigén és metán.

(27)  Az NTGS PD-01 részletes protokoll (Gázmérés, -minőség és -szagosítás) alapján

(28)  A minimum nincs meghatározva, így lehetővé teszi a bruttó fűtőérték és a Wobbe-index minimumainak való megfelelést;

(29)  Nem haladhatja meg a bruttó fűtőérték és a Wobbe-index maximumainak való megfelelést lehetővé tévő értéket;

(30)  CO2 esetében. Keverékek esetében olyan érték, amely lehetővé teszi a bruttó fűtőérték és a Wobbe-index minimumainak való megfelelést;

(31)  Földgáz esetében;

(32)  Nem konvencionális gázok esetében (a PD-01 részletes protokoll 4. táblázata);

(33)  Nincs meghatározva, így maximum +5°C-os harmatpontot tesz lehetővé 1–70 bar mellett;

(34)  A földgáz nem tartalmazhat toxikus összetevőket;

(35)  A nem háztartási használatra szolgáló berendezések esetében a nyomások a berendezések működési módja függvényében eltérhetnek (minden/semmi, erős/gyenge/semmi vagy moduláló); e tekintetben a gyártó által kiadott használati utasításban megadottakat kell figyelembe venni;

(36)  A 2006. január 31-i RD 61/2006 királyi rendeletben törvényileg előírt gázösszetétel, amely meghatározza az üzemanyagok, gázolajok és cseppfolyósított szénhidrogéngázok specifikációit és szabályozza egyes bioüzemanyagok használatát;

(37)  Olefinek összesen;

(38)  Diolefinek + Acetilének;

(39)  Az LPG nem tartalmazhat toxikus összetevőket;

(40)  3+ berendezéskategória;

(41)  3P(50) berendezéskategória;

(42)  3P(37) berendezéskategória;

(43)  3R berendezéskategória;

(44)  3B berendezéskategória.

(45)  Átlagos érték;

(46)  Nincs adat;

(47)  Amennyiben szállítóhálózathoz kapcsolódik;

(48)  Kizárólag néhány nem háztartási berendezés esetében.

(49)  Ez egy tapasztalatokon alapuló számadat, amely a gyakorlati tapasztalatok alapján határértéknek tekintendő. A gáznemű tüzelőanyagokról szóló szabvány nem tartalmaz utalásokat az RHS méreganyagokra [mg/m3] vonatkozóan.

(50)  Nincs megadva;

(51)  LPG 100 % butántartalommal.

(52)  LPG 60 % propán- és 40 % butántartalommal;

(53)  Térfogatra vonatkoztatott átlagos LPG-tartalom 2017-re;

(54)  Az LPG-vezetékek maximálisan megengedett nyomása épületekben – az épület használatától függően – nem lépheti túl a megengedett értékeket, kivéve, ha a gázkészülékeket a gyártó magasabb nyomásértékekre hitelesíttette és a Munkafelügyeleti Osztály felügyelője ellenőrizte;

(55)  Gázkészülékek maximum 50 mbar érintkezési nyomással;

(56)  Kazánházak központi fűtési rendszerekhez;

(57)  300 kg/h-t meg nem haladó teljes hálózati ellátást igénylő nagyobb épületek, pl. kórházak, szállodák stb. kazánházai;

(58)  300 kg/h-t meghaladó teljes hálózati ellátást igénylő nagyobb épületek, pl. kórházak, szállodák stb. kazánházai;

(59)  Üzemi konyhák;

(60)  Más kereskedelmi létesítmények;

(61)  Felsőoktatási intézmények laboratóriumai;

(62)  Kutatólaboratóriumok.

(63)  Lettországban a száraz gázra vonatkozó feltételeknek megfelelő irányértékek: hőmérséklet 20°C, légköri nyomás 1,01325 bar.

(64)  Nincs szabályozva.

(65)  Nincs mérve;

(66)  Légkeringtetéses gázégők esetében;

(67)  A készülékek gyártói által megadott minimális és maximális értékeket (nagyon eltérő értékek) be kell tartani;

(68)  Nyomás a fogyasztásmérő kimeneténél: a szabályozási tolerancia és a fogyasztásmérőnél fellépő nyomásveszteség figyelembevételével.

(1)  A (föld)gázhálózathoz kapcsolódó gáz készülékek számára (2. család):

A gáztörvény 11. cikke (a gáztörvény az állami gázhálózatra vonatkozik) a következőképpen rendelkezik:

| 1. | A gázszállítási hálózaton keresztül vagy a hálózatirányítók által a betáplálási és kiadási pontoknál betáplált gáznak meg kell felelnie a miniszteri rendelet követelményeinek. Ezek a követelmények különbözhetnek a betáplálási és a kiadási pontoknál az energiatartalom, a nyomásszint és a régió függvényében. |
| --- | --- |

1.

A gázszállítási hálózaton keresztül vagy a hálózatirányítók által a betáplálási és kiadási pontoknál betáplált gáznak meg kell felelnie a miniszteri rendelet követelményeinek. Ezek a követelmények különbözhetnek a betáplálási és a kiadási pontoknál az energiatartalom, a nyomásszint és a régió függvényében.

| 2. | Az első pontban szereplő követelmények minden esetben kiterjednek a gázszállítás -és felhasználás biztonságára, a hatékonyságára (beleértve minden esetben a társadalmi költségek minimalizálását), a megbízhatóságára, a fenntarthatóságára. |
| --- | --- |

2.

Az első pontban szereplő követelmények minden esetben kiterjednek a gázszállítás -és felhasználás biztonságára, a hatékonyságára (beleértve minden esetben a társadalmi költségek minimalizálását), a megbízhatóságára, a fenntarthatóságára.

A 2. pont különösen arról rendelkezik, hogy a biztonságot és a hatékonyságot fenn kell tartani a gázellátásban, függetlenül a miniszteri rendelkezéstől vagy attól az esettől, amikor változások állnak be az ellátásban. E tekintetben rendkívüli jelentősége van a forgalomban lévő készülékek és a jelenlegi gázhálózatok technikai alkalmasságának.

A (föld)gázhálózat gázellátási osztályozása:

| | A gázkészülékek szempontjából három fő állami gázhálózat van Hollandiában:






  1. | A H-gázhálózat, amely magában foglalja a regionális rendszereket, amelyekből néhány saját előírással rendelkezik a gázellátás feltételei tekintetében. Ebben a H-gázhálózatban összesen mintegy 80 nagyfogyasztó kapcsolódik össze egy nagyfogyasztókat tömörítő RNB-H-hálózatban (RNB: regionale netbeheerders = regionális hálózatüzemeltetők). |
| --- | --- | --- |

A gázkészülékek szempontjából három fő állami gázhálózat van Hollandiában:

1.

A H-gázhálózat, amely magában foglalja a regionális rendszereket, amelyekből néhány saját előírással rendelkezik a gázellátás feltételei tekintetében. Ebben a H-gázhálózatban összesen mintegy 80 nagyfogyasztó kapcsolódik össze egy nagyfogyasztókat tömörítő RNB-H-hálózatban (RNB: regionale netbeheerders = regionális hálózatüzemeltetők).

| 2. | A G-gázhálózat, amely tekintetében 3 stabil gázellátási feltétel válthat:






  a) | azon G-gázellátási feltétel, amely jelenleg a teljes G-gázhálózatra vonatkozik; |
| --- | --- | --- |

2.

A G-gázhálózat, amely tekintetében 3 stabil gázellátási feltétel válthat:

a)

azon G-gázellátási feltétel, amely jelenleg a teljes G-gázhálózatra vonatkozik;

| b) | azon G+-gázellátási feltétel, amely 2022 előtt nem lép hatályba; |
| --- | --- |

b)

azon G+-gázellátási feltétel, amely 2022 előtt nem lép hatályba;

| c) | azon E-gázellátási feltétel, amely 2030 előtt nem lép hatályba. Ezek a gázellátási feltételek várhatóan érvényesek lesznek a 2018-ban újonnan bekötött gázkészülékek élettartama alatt. Az E-gázellátási feltételek estében még nem határoztak meg olyan konkrét, jogszabályok által előírt követelményeket, amelyek a G- és a G+-feltételekkel kapcsolatban már léteznek. A követelmények akkor kerülnek megállapításra, amikor az E-gázellátási feltételeket ténylegesen végrehajtják. Az E-gázellátási feltételek követelményei azon szállított gázokra vonatkoznak (a gáztörvény 11. cikkének megfelelően), amelyekkel az I2,E típusú 20 mbar névleges nyomású készülékek üzemeltethetők. |
| --- | --- |

c)

azon E-gázellátási feltétel, amely 2030 előtt nem lép hatályba. Ezek a gázellátási feltételek várhatóan érvényesek lesznek a 2018-ban újonnan bekötött gázkészülékek élettartama alatt. Az E-gázellátási feltételek estében még nem határoztak meg olyan konkrét, jogszabályok által előírt követelményeket, amelyek a G- és a G+-feltételekkel kapcsolatban már léteznek. A követelmények akkor kerülnek megállapításra, amikor az E-gázellátási feltételeket ténylegesen végrehajtják. Az E-gázellátási feltételek követelményei azon szállított gázokra vonatkoznak (a gáztörvény 11. cikkének megfelelően), amelyekkel az I2,E típusú 20 mbar névleges nyomású készülékek üzemeltethetők.

| 3. | Az exportot támogató L-gázhálózat, amelyből az (EU) 2016/426 rendelet értelmében Hollandia terülétén nem kerül sor gázellátásra. |
| --- | --- |

3.

Az exportot támogató L-gázhálózat, amelyből az (EU) 2016/426 rendelet értelmében Hollandia terülétén nem kerül sor gázellátásra.

| | Emellett a hálózatokat a nyomásszintjük alapján három alszintbe sorolják:






  1. | HTL-hálózat (hoofdtransportleiding – fő szállító csővezeték); |
| --- | --- | --- |

Emellett a hálózatokat a nyomásszintjük alapján három alszintbe sorolják:

1.

HTL-hálózat (hoofdtransportleiding – fő szállító csővezeték);

| 2. | RTL-hálózat (regionale transportleiding – regionális csővezeték); |
| --- | --- |

2.

RTL-hálózat (regionale transportleiding – regionális csővezeték);

| 3. | RNB-hálózat (regionale netbeheerders – regionális hálózatüzemeltetők). |
| --- | --- |

3.

RNB-hálózat (regionale netbeheerders – regionális hálózatüzemeltetők).

A gáz bármilyen nyomásszint esetén szállítható. A gázszállítási feltételek nyomásszintenként különbözőek lehetnek.

| | Egyéb gázkészülék esetében: | Nincsen meghatározott jogszabály a gázszállítási feltételekkel kapcsolatban olyan gázok esetében, melyek nem a földgázhálózaton keresztül kerülnek szállításra, úgymint a propán, a bután és ezek keverékei. A részt vevő felek általában a magánjog alapján járnak el az ilyen gázok szállításával kapcsolatban, ami gyakran önkéntes szabványok érvényesítését jelenti. Tájékoztatás céljából ez a melléklet bemutatja a gyakran használt szabványértékeket. |
| --- | --- | --- |

Egyéb gázkészülék esetében:

Nincsen meghatározott jogszabály a gázszállítási feltételekkel kapcsolatban olyan gázok esetében, melyek nem a földgázhálózaton keresztül kerülnek szállításra, úgymint a propán, a bután és ezek keverékei. A részt vevő felek általában a magánjog alapján járnak el az ilyen gázok szállításával kapcsolatban, ami gyakran önkéntes szabványok érvényesítését jelenti. Tájékoztatás céljából ez a melléklet bemutatja a gyakran használt szabványértékeket.

(2)  A (föld)gázhálózathoz kapcsolódó gáz készülékek számára (2. család):

H-gázhálózat: a regionális rendszertől függ

| A H-gázhálózat regionális rendszere a gáz minőségéről szóló rendelet alapján | Wobbe index, a gáz minőségéről szóló rendelet | Wobbe index, a gáz minőségéről szóló rendelet | Átváltott Wobbe-index | Átváltott Wobbe-index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Más gázrendszerek | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Delfzijl gázrendszer | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Eemshaven gázrendszer | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Zuidoost-Drenthe gázrendszer | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI-gázrendszer | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| IJmond gázrendszer | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburg tartomány | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Noord-Holland, Zuid-Holland és Groningen tartományok | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Finomítóigáz-rendszer | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhaven gázrendszer | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmond gázrendszer | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| LNG-gázrendszer | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Az alkalmazott átváltási tényező 25/0-tól 15/15-ig | | | 0,9487 | 0,9487 |

A H-gázhálózat regionális rendszere a gáz minőségéről szóló rendelet alapján

Wobbe index, a gáz minőségéről szóló rendelet

Wobbe index, a gáz minőségéről szóló rendelet

Átváltott Wobbe-index

Átváltott Wobbe-index

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Más gázrendszerek

47,0

55,7

44,59

52,84

Delfzijl gázrendszer

48,6

55,7

46,11

52,84

Eemshaven gázrendszer

47,2

55,7

44,78

52,84

Zuidoost-Drenthe gázrendszer

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI-gázrendszer

43,46

55,7

41,23

52,84

IJmond gázrendszer

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburg tartomány

49,0

55,7

46,49

52,84

Noord-Holland, Zuid-Holland és Groningen tartományok

48,3

55,7

45,82

52,84

Finomítóigáz-rendszer

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhaven gázrendszer

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmond gázrendszer

47,0

56

44,59

53,13

LNG-gázrendszer

47,0

57,2

44,59

54,27

Az alkalmazott átváltási tényező 25/0-tól 15/15-ig

0,9487

0,9487

G-gázhálózat:

| A G-gázhálózat gázellátási feltételei a gáz minőségéről szóló rendelet alapján | Wobbe-index, a gáz minőségéről szóló rendelet | Wobbe-index, a gáz minőségéről szóló rendelet | Átváltott Wobbe-index | Átváltott Wobbe-index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| G-feltételek | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| G+-feltételek | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| E-feltételek | i) | i) | i) | i) |
| Az alkalmazott átváltási tényező 25/0-tól 15/15-ig | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Megjegyzés: i) Az E-gázellátási feltételeknél a megengedett Wobbe-index skálája még nincs meghatározva. A kidolgozandó skálát úgy választják ki, hogy lehetővé tegye az I2,E típusú készülékek biztonságos és hatékony használatát. A gáz minőségével kapcsolatos rendelet ezt a megfelelő időben előírja. |

A G-gázhálózat gázellátási feltételei a gáz minőségéről szóló rendelet alapján

Wobbe-index, a gáz minőségéről szóló rendelet

Wobbe-index, a gáz minőségéről szóló rendelet

Átváltott Wobbe-index

Átváltott Wobbe-index

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

G-feltételek

43,46

44,41

41,23

42,13

G+-feltételek

43,46

45,30

41,23

42,98

E-feltételek

i)

i)

i)

i)

Az alkalmazott átváltási tényező 25/0-tól 15/15-ig

0,9487

0,9487

Megjegyzés: i) Az E-gázellátási feltételeknél a megengedett Wobbe-index skálája még nincs meghatározva. A kidolgozandó skálát úgy választják ki, hogy lehetővé tegye az I2,E típusú készülékek biztonságos és hatékony használatát. A gáz minőségével kapcsolatos rendelet ezt a megfelelő időben előírja.

(3)  A (föld)gázhálózathoz kapcsolódó gáz készülékek számára (2. család):

Nincsen meghatározott jogszabály a C1–C5-tartalom mennyiségének tekintetében. Mindazonáltal meghatározott szállítási feltételek esetén léteznek a propán egyenértékre vonatkozó követelmények.

(A propán-egyenérték magyarázata (PE): a gázban található nagyobb szénhidrogének tartalmát kifejező mértékegység, melynek kiszámítása úgy történik, hogy a gázban jelenlévő nagyobb szénhidrogének mól%-ban tekintett arányainak összegét veszik oly módon, hogy minden egyes nagyobb szénhidrogénhez egy súlyozási tényezőt rendelnek, amely az adott nagyobb szénhidrogén szénatom száma mínusz egy, majd a kapott értéket kettővel elosztják.)

A követelmények a következőek:

G-feltételek: maximum 5 mól% propán-egyenérték (PE)

G+-feltételek: maximum 8,1 mól% propán-egyenérték (PE)

E-feltételek: nincsenek meghatározott jogszabályi követelmények. Az E-gázellátási feltételeknél a megengedhető tartalom még nincs meghatározva. A meghatározott tartalmat úgy választják ki, hogy lehetővé tegye az I2,E típusú készülékek biztonságos és hatékony használatát. Ezt a gáz minőségéről szóló rendeletben fogják előírni.

(4)  2. gázcsalád, G-gázhálózat, G-feltételek: A következő szabályozás a széndioxid (CO2) tartalmára vonatkozik, ha a gáz legalább 99 mól% metánt, széndioxidot, nitrogént (N2) és oxigént tartalmaz, valamint több mint 6 mól% CO2-ból áll.

A CO2-tartalom maximális, amennyiben az összetétel legalább:

| | * 10,32 – 0,72 * N2-tartalom – 0,87 * O2-tartalom, és |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * N2-tartalom – 0,87 * O2-tartalom, és

| | * 10,56 – 0,746 * N2-tartalom – 1,01 * O2-tartalom, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * N2-tartalom – 1,01 * O2-tartalom,

ahol a tartalom mól%-ban van megadva;

(5)  Az alábbi fogyasztói elvárásokat önkéntes normák és gyakorlatok alapján határozták meg;

(6)  A nem háztartási berendezések esetében időnként 100 mbar vagy annál magasabb névleges nyomást alkalmaznak.

(69)  Lengyelországban a 3. gázcsaládba tartozó gázokat nem a gázelosztó hálózaton keresztül szállítják;

(70)  A MJ/m3-ben megadott értékek 3,6-del elosztva számíthatók át kWh/m3-be.

(71)  Az energetikai szolgáltatások szabályozójának a szolgáltatások minőségére vonatkozó előírásaiból származó értékek;

(72)  A 214/2015 sz. törvényerejű rendeletből származó értékek;

(73)  Nem áll rendelkezésre információ;

(74)  A vendéglátóiparban néhány berendezésnél a kereskedelmi forgalomban beszerezhető bután esetében 50 mbar nyomást is, a kereskedelmi propán esetében pedig 67 mbar nyomást is használnak. Ezek azonban csak szórványos esetek;

(75)  A „Földgáz. Szabványos referenciafeltételek” című ISO 13443:1996 szabványnak megfelelően.

(76)  Amennyiben a kapcsolási nyomás nem haladja meg a 35 mbart;

(77)  Amennyiben a kapcsolási nyomás meghaladja a 35 mbart.

(78)  Feljavított biogáz;

(79)  Névleges érték.

(80)  Nincsenek a hálózat egészére érvényes specifikus határértékek; az értékek általában 36,9 MJ/m3 és 42,3 MJ/m3 között mozognak, azonban a Wobbe-index jelenti az abszolút határértéket;

(81)  Ellátási válsághelyzet esetén ezek az értékhatárok az ellátás folyamatos biztosítása érdekében 46,5–52,85 MJ/m3 -ig kiterjeszthetők; erre azonban csak különleges körülmények esetén kerül sor. Az ellátás feltételeit a gázbiztonságról szóló, 1996. rendelet (Gas Safety (Management) Regulations S.I. 551. sz.) határozza meg, mely az alábbi linken érthető el: www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Nincs megszabva határérték;

(83)  Általában 2,5 mól%, azonban a szállítórendszer néhány belépési pontjánál eltérés mutatkozik ettől az értéktől;

(84)  A kereskedelmi propán és bután tartalmazhat 1,3-butadiént, amely II. osztályú rákkeltő anyagként van besorolva;

(85)  EN437;

(86)  LPG szabadidő-lakójárművekhez (EN 1949);

(87)  „Bulk Tank or Cylinders (supplying a property)” (elegytartály vagy palack ingatlan ellátására), EN 16129 5. táblázat és BS6891 7. táblázat, A megjegyzés – Ezek az adatok a szabályozó- vagy mérőberendezés (attól függően, melyik az utolsó) kimenetének a csatlakozási pontjára vonatkoznak;

(88)  „Cylinder Appliance” (a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszköz) ΔP2 (2 mbar nyomásveszteség) Megjegyzés: Ezeknél az adatoknál feltételezett, hogy a szabályozó kimenete a csatlakozási pont;

(89)  „Cylinder Appliance” (a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszköz) EN 16129, 5. táblázat. Megjegyzés: Ezeknél az adatoknál feltételezett, hogy a szabályozó kimenete a csatlakozási pont;

(90)  „Cylinder Appliance” (a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszköz) ΔP2 (5 mbar nyomásveszteség) Megjegyzés: Ezeknél az adatoknál feltételezett, hogy a szabályozó kimenete a csatlakozási pont;

(91)  „Cylinder Appliance” (a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszköz) LPG (szabadidő-lakójárművekhez, EN 1949), EN 16129 D. melléklet. Megjegyzés: Ezeknél az adatoknál feltételezett, hogy a szabályozó kimenete a csatlakozási pont;

(92)  BS 6891: 2015, 5.3.2 szakasz és IGEM/UP 2. táblázat a nagyobb vezetékek esetében;

(93)  „UKLPG COP 22 Service Pipework” (Csatlakozó vezetékek);

(94)  „BS 6891, Property installation pipework” (Csővezetékek ingatlanokban); a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszközök, 2 mbar;

(95)  EN 1949; a palackhoz közvetlenül csatlakozó eszközök, 5 mbar.

---