# Europeiska unionens C 206/2018

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 206 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 61 årgången14 juni 2018 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 206

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

61 årgången14 juni 2018

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA |
| 2018/C 206/01 | Gastyper och därtill hörande anslutningstryck enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (Detta meddelande bygger på uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen) | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2018/C 206/01

Gastyper och därtill hörande anslutningstryck enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG (Detta meddelande bygger på uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen)

(Detta meddelande bygger på uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen)

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

| 14.6.2018 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 206/1

---

Gastyper och därtill hörande anslutningstryck enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv 2009/142/EG

(Detta meddelande bygger på uppgifter från medlemsstaterna till kommissionen)

(2018/C 206/01)

BELGIEN

| Belgien |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp L | Grupp H | Grupp B | Grupp P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbetal [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5—
  halt (summa) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2—halt | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO—halt | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Omättade kolväten | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Vätehalt | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | — | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28 – 30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgien

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp L

Grupp H

Grupp B

Grupp P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbetal [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5—

halt (summa)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2—halt

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO—halt

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Omättade kolväten

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Vätehalt

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

—

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28 – 30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

BULGARIEN

| Bulgarien |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen (5) | Tredje familjen (8) |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbetal [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| C1 till C5 halt (summa) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2—halt | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO—halt | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Omättade kolväten | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Vätehalt | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | (6) | (6) |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bulgarien

Gasfamilj

Andra familjen (5)

Tredje familjen (8)

Gasgrupp

Grupp H

Grupp B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbetal [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

minimum

maximum

minimum

maximum

C1 till C5 halt (summa)

92

100

—

100

N2 + CO2—halt

0

3

(6)

(6)

CO—halt

(6)

(6)

(6)

(6)

Omättade kolväten

(6)

(6)

(6)

(6)

Vätehalt

(6)

(6)

(6)

(6)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

(6)

(6)

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

TJECKIEN

| Tjeckien |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5— halt (summa) | 92 – 99,5 | 100 |
| N2 + CO2—halt | 0,5 – 8 | 0 |
| CO—halt | 0 | 0 |
| Omättade kolväten | 0 | 0–65 |
| Vätehalt | 0 | 0 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Tjeckien

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbetal [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5— halt (summa)

92 – 99,5

100

N2 + CO2—halt

0,5 – 8

0

CO—halt

0

0

Omättade kolväten

0

0–65

Vätehalt

0

0

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

17

20

25

25

30

35

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

DANMARK

| Danmark |
| --- |
| Gasfamilj | Första familjen | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp a (11) | Grupp H | Grupp B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbetal [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5 halt (summa) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2—halt | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO—halt | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Omättade kolväten | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Vätehalt | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet (14) | 0 | H2S och COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S och COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1,013 bar |

Danmark

Gasfamilj

Första familjen

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp a (11)

Grupp H

Grupp B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbetal [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5 halt (summa)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2—halt

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO—halt

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Omättade kolväten

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Vätehalt

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet (14)

0

H2S och COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S och COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1,013 bar

TYSKLAND

| Tyskland |
| --- |
| Gasfamij | Andra | Tredje |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp L | Grupp P | Grupp B |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbetal [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5— halt (summa) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2—halt | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO—halt | — | — | — | — |
| Omättade kolväten | — | — | 10  % | 10  % |
| Vätehalt | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | H2S och COS:
  5 mg/m3 | — | H2S och COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: tekniskt fritt/S från COS:
  5 mg/kg | — | H2S: tekniskt fritt/S från COS: 5 mg/kg |
| Anslutningstryck |
| | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Anslutningstrycket vid leveranspunkten [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15°C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15°C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Tyskland

Gasfamij

Andra

Tredje

Gasgrupp

Grupp H

Grupp L

Grupp P

Grupp B

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbetal [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5— halt (summa)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2—halt

2,5

4

—

—

—

CO—halt

—

—

—

—

Omättade kolväten

—

—

10  %

10  %

Vätehalt

0

0,2 – 10

0

0,2 – 10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

H2S och COS:

5 mg/m3

—

H2S och COS:

5 mg/m3

—

H2S: tekniskt fritt/S från COS:

5 mg/kg

—

H2S: tekniskt fritt/S från COS: 5 mg/kg

Anslutningstryck

Min

Nom

Max

Min

Nom

Max

Min

Nom

Max

Min

Nom

Max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Anslutningstrycket vid leveranspunkten [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15°C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15°C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

SPANIEN

| Spanien |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp P | Grupp B |
| | min | max | min | max | min | max |
| Bruttomvärmevärde [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| | (27) | (36) |
| Halt av C1 till C5 samt spår av C6+ (summa) i % | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2 —halt i % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3 —halt i % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4 —halt i % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5 —halt i % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2—halt i % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO—halt i % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Omättade kolväten i % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Vätehalt i % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet: |
| | (34) | (39) |
| Anslutningstryck: |
| | min (35) | nom (35) | max (35) | min (35) | nom (35) | max (35) | min (35) | nom (35) | max (35) |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28 – 30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28 – 30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde: |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1,01325 bar |

Spanien

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp P

Grupp B

min

max

min

max

min

max

Bruttomvärmevärde [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbetal [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

(27)

(36)

Halt av C1 till C5 samt spår av C6+ (summa) i %

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2 —halt i %

—

—

0

2,5

0

2

C3 —halt i %

—

—

80

100

0

20

C4 —halt i %

—

—

0

20

80

100

C5 —halt i %

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2—halt i %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO—halt i %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Omättade kolväten i %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Vätehalt i %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet:

(34)

(39)

Anslutningstryck:

min (35)

nom (35)

max (35)

min (35)

nom (35)

max (35)

min (35)

nom (35)

max (35)

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28 – 30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28 – 30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde:

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1,01325 bar

FRANKRIKE

| Frankrike [Tabell I] |
| --- |
| Gasfamilj | Första familjen | Andra familjen |
| Gasgrupp | Grupp C | | Grupp H | Group L |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5 halt (summa) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2—halt | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO—halt | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Omättade kolväten | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Vätehalt | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | (46) | (46) | Hg < 1 μg/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 μg/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | — | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Frankrike [Tabell I]

Gasfamilj

Första familjen

Andra familjen

Gasgrupp

Grupp C

Grupp H

Group L

min

max

min

max

min

max

min

max

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbetal [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5 halt (summa)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2—halt

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO—halt

(46)

0

< 2

< 2

Omättade kolväten

(46)

0

(46)

(46)

Vätehalt

(46)

0

< 6

< 6

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

(46)

(46)

Hg < 1 μg/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 μg/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

—

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

| Frankrike [Tabell II] |
| --- |
| Gasfamilj | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp P | Grupp B | Grupp B/P |
| | min | max | min | max | min | max |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2—halt | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| CO—halt | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Omättade kolväten | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Vätehalt | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | 0 | 0 | 0 |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Frankrike [Tabell II]

Gasfamilj

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp P

Grupp B

Grupp B/P

min

max

min

max

min

max

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbetal [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2—halt

< 0.5

< 0.5

< 0.5

CO—halt

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Omättade kolväten

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Vätehalt

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

0

0

0

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

KROATIEN

| Kroatien |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp B/P | Grupp P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5—
  halt (summa) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2—halt | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO—halt | — | — | — | — |
| Omättade kolväten | 0 | — | — | — |
| Vätehalt | 0 | 0 | 0 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| RHS—toxiner [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Kroatien

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp B/P

Grupp P

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbetal [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5—

halt (summa)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2—halt

0

7

0

9,8

—

CO—halt

—

—

—

—

Omättade kolväten

0

—

—

—

Vätehalt

0

0

0

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

RHS—toxiner [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

CYPERN

| Cypern |
| --- |
| Gasfamilj | Tredje familjen |
| Gasgrupp | |
| | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbetal [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2—halt | (50) |
| CO—halt | (50) |
| Omättade kolväten | 0,03 | 42,78 |
| Vätehalt | (50) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | (50) |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | (50) |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | (50) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Cypern

Gasfamilj

Tredje familjen

Gasgrupp

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbetal [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2—halt

(50)

CO—halt

(50)

Omättade kolväten

0,03

42,78

Vätehalt

(50)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

(50)

Anslutningstryck:

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

(50)

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

(50)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

LETTLAND

| Lettland |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp B/P |
| | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2—halt | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO—halt | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Omättade kolväten | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Vätehalt | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Lettland

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp B/P

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbetal [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2—halt

~ 1

0

1

CO—halt

~ 0,36

0

1

Omättade kolväten

0,06

0,07

0

1

Vätehalt

0,06

0,07

0

1

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

17

20

25

20

30

45

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

17

20

25

20

30

45

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITAUEN

| Litauen |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen |
| Gasgrupp | Grupp H |
| | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbetal [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | 90 | — |
| N2 + CO2—halt | — | 5,5 |
| CO—halt | (64) |
| Omättade kolväten | — | — |
| Vätehalt | — | 2 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | Förbjudet |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 21 | — | 30 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 25 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 20 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Litauen

Gasfamilj

Andra familjen

Gasgrupp

Grupp H

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

34,56

—

Wobbetal [MJ/m3]

47,016

51,984

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

90

—

N2 + CO2—halt

—

5,5

CO—halt

(64)

Omättade kolväten

—

—

Vätehalt

—

2

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

Förbjudet

Anslutningstryck:

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

21

—

30

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

25 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

20 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

LUXEMBURG

| Luxemburg |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen |
| Gasgrupp | Grupp H |
| | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5—
  halt (summa) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2—halt | — | 4,5 |
| CO—halt | (65) |
| Omättade kolväten | (65) |
| Vätehalt | (65) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | 1,6 |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luxemburg

Gasfamilj

Andra familjen

Gasgrupp

Grupp H

minimum

maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbetal [MJ/m3]

49,0

56,5

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5—

halt (summa)

> 86

99

N2 + CO2—halt

—

4,5

CO—halt

(65)

Omättade kolväten

(65)

Vätehalt

(65)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Anslutningstryck vid leveranspunkten (68) [mbar]

19,7

20

24,3

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

1,6

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

NEDERLÄNDERNA

| Nederländerna (1) |
| --- |
| Gasfamilj | Första | Andra | Tredje |
| Gasgrupp | | | |
| | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbetal (2) [MJ/m3] | | | H—gasnät: 44,59
  G—gasnät, villkor för G: 41,23
  G—gasnät, villkor för G+: 41,23 | H—gasnät: 52,84
  G—gasnät, villkor för G: 42,13
  G—gasnät, villkor för G+: 42,98 | | |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5—halt (summa) (3) | | | | | | |
| N2 + CO2—halt | | | | H—gasnät: ≤ 3,2 mol—% (delsystemet Oude Pekela), ≤ 2,5 mol—% (Resten av Nederländerna)
  G—gasnät, villkor för G och G+: ≤ 10,3 mol—% (RTL— och RNB—nät), ≤ 8 mol—% (HTL i provinserna Noord—Holland, Zuid—Holland, Utrecht och Flevoland), ≤ 3 mol—% (HTL i resten av Nederländerna). (4) | | |
| CO—halt | | | | H—gasnät: ≤ 1,5 mol—% (raffinaderigassystem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (resten av Nederländerna) Nederländerna
  G—gasnät: Villkor för G och G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); Värde gällande villkor för E har ännu inte fastställts. | | |
| Omättade kolväten | | | | Se dekretet för gaskvalitet. | | |
| Vätehalt | | | | H—gasnät: ≤ 40—mol—% (raffinaderigassystem); ≤ 0,02 mol—% (resten av Nederländerna)
  G—gasnät: Villkor för G och G+: ≤ 0,02 mol—% (i RTL och HTL); ≤ 0,5 mol—% (i RNB—nät)
  Villkor för E: Värde har ännu inte fastställts. | | |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | | | | Se dekretet för gaskvalitet. Reach—förordningen är också tillämplig. | | |
| Anslutningstryck: (5) |
| Gasfamilj | Första | Andra | Tredje |
| | Minimum | Nominellt | Maximum | Minimum | Nominellt | Maximum | Minimum | Nominellt | Maximum |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | | | | H—gasnät: Inga särskilda förväntningar
  G—gasnät: Villkor för G och G+:ions: 20 mbar, villkor för E: minimum 17 mbar | H—gasnät: Inga särskilda förväntningar
  G—gasnät: Villkor för G och G+: nominellt 25 mbar (6), villkor för E: nominellt 20 mbar | H—gasnät: Inga särskilda förväntningar
  G—gasnät: Villkor för G och G+:ions: maximum mbar: 30 mbar, villkor för E: maximum 25 mbar | Propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | | | | | | | | | |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | | | | | | | | | |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 |
| Referenstemperatur för volymmätning: [°C] | 15 |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 |

Nederländerna (1)

Gasfamilj

Första

Andra

Tredje

Gasgrupp

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

Wobbetal (2) [MJ/m3]

H—gasnät: 44,59

G—gasnät, villkor för G: 41,23

G—gasnät, villkor för G+: 41,23

H—gasnät: 52,84

G—gasnät, villkor för G: 42,13

G—gasnät, villkor för G+: 42,98

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5—halt (summa) (3)

N2 + CO2—halt

H—gasnät: ≤ 3,2 mol—% (delsystemet Oude Pekela), ≤ 2,5 mol—% (Resten av Nederländerna)

G—gasnät, villkor för G och G+: ≤ 10,3 mol—% (RTL— och RNB—nät), ≤ 8 mol—% (HTL i provinserna Noord—Holland, Zuid—Holland, Utrecht och Flevoland), ≤ 3 mol—% (HTL i resten av Nederländerna). (4)

CO—halt

H—gasnät: ≤ 1,5 mol—% (raffinaderigassystem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (resten av Nederländerna) Nederländerna

G—gasnät: Villkor för G och G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); Värde gällande villkor för E har ännu inte fastställts.

Omättade kolväten

Se dekretet för gaskvalitet.

Vätehalt

H—gasnät: ≤ 40—mol—% (raffinaderigassystem); ≤ 0,02 mol—% (resten av Nederländerna)

G—gasnät: Villkor för G och G+: ≤ 0,02 mol—% (i RTL och HTL); ≤ 0,5 mol—% (i RNB—nät)

Villkor för E: Värde har ännu inte fastställts.

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

Se dekretet för gaskvalitet. Reach—förordningen är också tillämplig.

Anslutningstryck: (5)

Gasfamilj

Första

Andra

Tredje

Minimum

Nominellt

Maximum

Minimum

Nominellt

Maximum

Minimum

Nominellt

Maximum

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

H—gasnät: Inga särskilda förväntningar

G—gasnät: Villkor för G och G+:ions: 20 mbar, villkor för E: minimum 17 mbar

H—gasnät: Inga särskilda förväntningar

G—gasnät: Villkor för G och G+: nominellt 25 mbar (6), villkor för E: nominellt 20 mbar

H—gasnät: Inga särskilda förväntningar

G—gasnät: Villkor för G och G+:ions: maximum mbar: 30 mbar, villkor för E: maximum 25 mbar

Propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15

Referenstemperatur för volymmätning: [°C]

15

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25

ÖSTERRIKE

| Österrike |
| --- |
| Gasfamilj | Andra |
| Gasgrupp | Grupp H |
| | Minimum | Maximum |
| Bruttovärmevärde (GCV: Gross Calorific Value) [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Gassammansättning |
| C1 till C5—
  halt (summa) [mol—%] | 89 | 100 |
| N2 + CO2—halt [mol—%] | 0 | 7 |
| CO—halt [mol—%] | 0 | 0 |
| Omättade kolväten,
  halt [mol—%] | 0 | 0 |
| Vätehalt [mol—%] | 0 | 4 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | Tekniskt fritt |
| Anslutningstryck |
| | Minimum | Nominellt värde | Maximum |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 18 | 20 | 25 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | Enligt avtal mellan gasnätsförvaltaren och kunden |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde: |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Österrike

Gasfamilj

Andra

Gasgrupp

Grupp H

Minimum

Maximum

Bruttovärmevärde (GCV: Gross Calorific Value) [MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbetal [MJ/m3]

45,3

53,5

Gassammansättning

C1 till C5—

halt (summa) [mol—%]

89

100

N2 + CO2—halt [mol—%]

0

7

CO—halt [mol—%]

0

0

Omättade kolväten,

halt [mol—%]

0

0

Vätehalt [mol—%]

0

4

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

Tekniskt fritt

Anslutningstryck

Minimum

Nominellt värde

Maximum

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

18

20

25

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

Enligt avtal mellan gasnätsförvaltaren och kunden

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde:

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

POLEN

| Polen |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Gaser kombinerade med andra familjen | Tredje familjen (69) |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp Lm | Grupp Ln | Grupp Ls | Grupp Lw | — |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbetal [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2—halt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO—halt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Omättade kolväten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vätehalt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | — | — | — | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 25 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 0 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Polen

Gasfamilj

Andra familjen

Gaser kombinerade med andra familjen

Tredje familjen (69)

Gasgrupp

Grupp H

Grupp Lm

Grupp Ln

Grupp Ls

Grupp Lw

—

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbetal [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2—halt

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO—halt

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Omättade kolväten

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vätehalt

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

—

—

—

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

—

—

—

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

25 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

0 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGAL

| Portugal |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp P | Grupp B |
| | minimum | maximum | minimum | maximum | minimum | maximum |
| Bruttovärmevärde [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbetal [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2—halt | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO—halt | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Omättade kolväten | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Vätehalt | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | — | 25 °C (75) |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugal

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp P

Grupp B

minimum

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Bruttovärmevärde [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbetal [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2—halt

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO—halt

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Omättade kolväten

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Vätehalt

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

1,5

1,5

1,5

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

—

25 °C (75)

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Referenstryck för volymmätning [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINLAND

| Finland |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp B/P |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2—halt | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO—halt | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Omättade kolväten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Vätehalt | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 vol—%
  (5 mg/ m3) | — | — | 1,3 butadien: 0,01 |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Finland

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp B/P

min

nom

max

min

nom

max

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbetal [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2—halt

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO—halt

0

0

0

—

—

0,02

Omättade kolväten

0

0

0

0

0

0,01

Vätehalt

0

0

0

—

—

—

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

0

0

H2S:

0,00025 vol—%

(5 mg/ m3)

—

—

1,3 butadien: 0,01

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

17

20

25

25

30

35

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

—

—

—

—

—

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

SVERIGE

| Sverige |
| --- |
| Gasfamilj | Första familjen | Andra familjen | | Tredje familjen |
| Gasgrupp | | Grupp H | (78) | |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Bruttovärmevärde [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbetal [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5 halt (summa) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2—halt | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO—halt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omättade kolväten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vätehalt | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | — | — | — | — |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [°C] | 15 °C |
| Referenstemperatur för volymmätning [°C] | 15 °C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Sverige

Gasfamilj

Första familjen

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

(78)

min

max

min

max

min

max

min

max

Bruttovärmevärde [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbetal [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5 halt (summa)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2—halt

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO—halt

0

0

0

0

Omättade kolväten

0

0

0

0

Vätehalt

0

0,5

0

0

1

0

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

—

—

—

—

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningarnas inlopp [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Anslutningstryck vid leveranspunkten [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

2

—

2

—

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [°C]

15 °C

Referenstemperatur för volymmätning [°C]

15 °C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

FÖRENADE KUNGARIKET

| Förenade kungariket |
| --- |
| Gasfamilj | Andra familjen | Tredje familjen |
| Gasgrupp | Grupp H | Grupp P | Grupp B |
| | min | max | min | max | min | max |
| Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbetal [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll: |
| C1 till C5

  halt (summa) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2—halt | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol—% (83) | Inget | Inget |
| CO—halt | (82) | (82) | Inget | Inget |
| Omättade kolväten | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Vätehalt | — | 0,1
  mol—% | Inget | Inget |
| Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet | H2S—gränsvärde ≤ 5 mg/m3 | (84) | (84) |
| Anslutningstryck: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Anslutningstryck vid anordningens inlopp (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Anslutningstrycket vid leveranspunkten [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde |
| Referenstemperatur för förbränning [C] | 15°C |
| Referenstemperatur för volymmätning [C] | 15°C |
| Referenstryck för volymmätning [mbar] | 1 013,25 mbar |

Förenade kungariket

Gasfamilj

Andra familjen

Tredje familjen

Gasgrupp

Grupp H

Grupp P

Grupp B

min

max

min

max

min

max

Bruttovärmevärde (GCV) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbetal [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Gassammansättning utifrån volymprocent av totalt innehåll:

C1 till C5

halt (summa)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2—halt

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol—% (83)

Inget

Inget

CO—halt

(82)

(82)

Inget

Inget

Omättade kolväten

(82)

(82)

0

100

0

100

Vätehalt

—

0,1

mol—%

Inget

Inget

Information om toxiska beståndsdelar i det gasformiga bränslet

H2S—gränsvärde ≤ 5 mg/m3

(84)

(84)

Anslutningstryck:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Anslutningstryck vid anordningens inlopp (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Anslutningstrycket vid leveranspunkten [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Tillåten tryckförlust i slutanvändarens gasinstallation [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Referensförhållanden för Wobbetal och bruttovärmevärde

Referenstemperatur för förbränning [C]

15°C

Referenstemperatur för volymmätning [C]

15°C

Referenstryck för volymmätning [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Kommersiell butan som beskrivs i det kungliga dekretet av den 20 december 1999;

(2)  Kommersiell propan som beskrivs i det kungliga dekretet av den 20 december 1999;

(3)  Inte reglerat;

(4)  Endast för särskilda anordningar som är avsedda för hushållsbruk (catering, osv.).

(5)  Källa: Bulgariska naturgasmyndigheten;

(6)  Inga uppgifter tillgängliga;

(7)  Vid anslutningstryck på 130 mbar vid leveranspunkten specificeras inte tryckförluster. Flödeshastigheten som krävs ska vara under 6 m/s;

(8)  Källa: Bulgariska myndigheten för bensin och gas;

(9)  Värdet som anges motsvarar tryckregulatorerna som traditionellt distribueras i Bulgarien. Ett nominellt värde på 50 mbar tillåts också som en valmöjlighet;

(10)  Beror på installationen. Frågan är inte relevant.

(11)  Stadsgas i Danmark består av en blandning av naturgas och luft;

(12)  Bruttovärmevärde regleras inte av den danska myndigheten för teknisk säkerhet, Sikkerhedsstyrelsen;

(13)  Inte reglerat;

(14)  Värdena som förtecknas är alla utan svavel från doftämnen;

(15)  Mäts som svavel;

(16)  Anslutningstryck vid leveranspunkten regleras av den lokala stadsgasens distributörer;

(17)  Bruttovärmevärde regleras inte av Sikkerhedsstyrelsen, men den relativa densiteten för naturgas ska enligt bestämmelserna vara mellan 0,555 och 0,7;

(18)  Onormala leveransförhållanden: Under förutsättning att Sikkerhedsstyrelsen har godkänt en särskild beredskapsplan som möjliggör ett onormalt leveransomfång, kan Wobbetalet vara mellan 47,44 och 48,12 MJ/m3;

(19)  Anslutningstryck vid leveranspunkten regleras av den lokala stadsgasens distributörer;

(20)  Gaser i den tredje gasfamiljen måste alltid efterleva den internationella standarden ISO 9162.

(21)  Grupp H: För motsvarande gasanordningar (t.ex. anordningar i kategori I2E) får p.g.a. försörjningstekniska begränsningar Wobbetalet tillfälligt underskridas till och med WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), varvid anordningens inställning på WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3) förblir oförändrad (40.95 MJ/m3 (15°C));

(22)  Grupp L: För motsvarande gasanordningar (t.ex. anordningar i kategori I2ELL) får vid användning av naturgas med hög halt av inerta gaser Wobbetalet tillfälligt underskridas till och med WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), varvid anordningens inställning på WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3) förblir oförändrad (34.13 MJ/m3 (15°C ));

(23)  Gäller endast hushållsbruk eller liknande. I företag och industrier är avvikelser möjliga;

(24)  Nominellt värde;

(25)  Endast från fast monterad behållare;

(26)  Väte, kväve, syre och metan.

(27)  På grundval av det detaljerade protokollet till standarderna för förvaltning av gassystem PD—01 om mätning, kvalitet och luktsättning av gas;

(28)  Ej definierat minimivärde, vilket gör att minimivärdena för bruttovärmevärde och Wobbetal kan följas;

(29)  Får inte överskrida värden som gör att maximivärdena för bruttovärmevärde och Wobbetal kan följas;

(30)  För CO2. För blandningar, ett värde som gör att minimivärdena för bruttovärmevärde och Wobbetal kan följas;

(31)  I naturgas;

(32)  I gaser av okonventionellt ursprung (tabell 4 i PD—01);

(33)  Ej definierat. Ett värde som gör att daggpunktstemperaturen är högst +5°C mellan 1 och 70 bar;

(34)  Naturgasen får inte innehålla toxiska beståndsdelar;

(35)  I anordningar avsedda för annat bruk än hushållsbruk kan trycket variera beroende på anordningens arbetssätt (flödeskontroll, varierande eller modulerande), varvid tillverkarens anvisningar måste iakttas;

(36)  Gasens sammansättning är definierad i kungligt dekret 61/2006 av den 31 januari om specifikationer för bensin, gasloja och kondenserade petroleumgaser samt om användning av vissa biobränslen;

(37)  Totala olefiner;

(38)  Diolefiner + acetylen;

(39)  LPG får inte innehålla toxiska beståndsdelar;

(40)  Anordning i kategori 3+;

(41)  Anordning i kategori 3P(50);

(42)  Anordning i kategori 3P(37);

(43)  Anordning i kategori 3R;

(44)  Anordning i kategori 3B.

(45)  Genomsnittligt värde;

(46)  Inte tillgängligt;

(47)  Om ansluten till ett transmissionsnät;

(48)  Endast för särskilda utländska anordningar.

(49)  Denna uppgift är en erfarenhetsbaserad siffra definierad som ett gränsvärde utifrån praktisk erfarenhet. Standarden på gasbränslenas kvalitet innehåller inte referenser till RHS—toxiner [mg/m3].

(50)  Inte angivet;

(51)  LPG med 100 % butan;

(52)  LPB med 60 % propan och 40 % butan;

(53)  genomsnittlig LPG—halt i volym för 2017;

(54)  Det maximala tillåtna arbetstrycket för LPG-ledningar i en byggnad, beroende på dess användning, ska inte överstiga de föreskrivna gränserna, såvida tillverkaren inte har certifierat gasbrännarna för högre tryck samt efter inspektion av en inspektör från avdelningen för yrkesinspektion;

(55)  Gasbrännare med anslutningstryck på upp till 50 mbar;

(56)  Pannrum med centralvärme;

(57)  Pannrum för stora byggnader, sjukhus, hotell osv. med en total försörjning på upp till 300 kg/h;

(58)  Pannrum för stora byggnader, sjukhus, hotell osv. med en total försörjning som överstiger 300 kg/h;

(59)  Kommersiella kök;

(60)  Andra kommersiella anordningar;

(61)  Akademiska laboratorier;

(62)  Forskningslaboratorier.

(63)  Konvention enligt villkoren för torr gas i Lettland: temperatur 20 oC, atmosfärtryck 1,01325 bar.

(64)  Inte reglerat.

(65)  Ej uppmätt;

(66)  För brännare med pulserande luft;

(67)  Anordningstillverkarens min och max ska följas (värdena kan variera avsevärt);

(68)  Tryck vid gasmätarens utflöde: med beaktande av reglertoleransen och tryckfallet i gasmätaren.

(1)  För gasanordningar anslutna till gasnätet (naturgas i andra familjen):

Artikel 11 i gaslagen (gaslagen avser offentliga gasnät) lyder:

| 1. | Gas levereras via gastransiteringssystem eller av nätförvaltare vid utloppspunkter ska uppfylla kraven som fastställts genom ministerdekret. Sådana krav kan variera för inloppspunkter och utloppspunkter beroende på energiinnehåll, trycknivå och region. |
| --- | --- |

1.

Gas levereras via gastransiteringssystem eller av nätförvaltare vid utloppspunkter ska uppfylla kraven som fastställts genom ministerdekret. Sådana krav kan variera för inloppspunkter och utloppspunkter beroende på energiinnehåll, trycknivå och region.

| 2. | Kraven som avses i punkt 1 ovan ska i vart fall omfatta säkerheten, effektiviteten (inbegripet minskning av sociala kostnader under alla omständigheter), tillförlitligheten och hållbarheten hos transporten samt gasanvändningen. |
| --- | --- |

2.

Kraven som avses i punkt 1 ovan ska i vart fall omfatta säkerheten, effektiviteten (inbegripet minskning av sociala kostnader under alla omständigheter), tillförlitligheten och hållbarheten hos transporten samt gasanvändningen.

Punkt 2 ska i synnerhet tolkas så, att oavsett bestämmelserna i ministerdekretet, ska säkerhet och effektivitet upprätthållas vid leverans av gas eller då ändringar görs av den leveransen. I detta sammanhang är de befintliga anordningarnas och gasnätens tekniska kapacitet av stor betydelse.

Klassificering av gasleverans (naturgas) i gasnät:

| | Vad gäller gasanordningar finns det tre huvudgrupper av offentliga gasnät i Nederländerna:






  1. | H—gasnätet, som består av regionala system, varav vissa har egna specifikationer för gasleveransvillkor. Till H—nätet är omkring 80 storkonsumenter är anslutna, samt ett RNB—H—gasnät (Regionale netbeheerders) [RNB = regionala nätförvaltare] med storkonsumenter. |
| --- | --- | --- |

Vad gäller gasanordningar finns det tre huvudgrupper av offentliga gasnät i Nederländerna:

1.

H—gasnätet, som består av regionala system, varav vissa har egna specifikationer för gasleveransvillkor. Till H—nätet är omkring 80 storkonsumenter är anslutna, samt ett RNB—H—gasnät (Regionale netbeheerders) [RNB = regionala nätförvaltare] med storkonsumenter.

| 2. | G—gasnätet, vilket omfattar växling mellan tre stabila leveransvillkor:






  a) | G—leveransvillkoren, som för närvarande gäller för hela G—gasnätet. |
| --- | --- | --- |

2.

G—gasnätet, vilket omfattar växling mellan tre stabila leveransvillkor:

a)

G—leveransvillkoren, som för närvarande gäller för hela G—gasnätet.

| b) | Leveransvillkoren för G+, som kommer att inledas först efter 2022. |
| --- | --- |

b)

Leveransvillkoren för G+, som kommer att inledas först efter 2022.

| c) | E—leveransvillkoren, som kommer att inledas först efter 2030. Dessa leveransvillkor förväntas förekomma inom loppet av livslängden på de gasanordningar som ska nyanslutas under 2018. För E—leveransvillkoren har det ännu inte upprättats några tydliga, lagstadgade gasleveranskrav, likt sådana som gäller för G och G+. Dessa kommer att upprättas då E—leveransvillkoren faktiskt ska införas. Kraven ska se till att de levererade gaserna är lämpliga (enligt artikel 11 i gaslagen) för anordningar i anordningskategori I2,E med ett nominellt anordningstryck på 20 mbar. |
| --- | --- |

c)

E—leveransvillkoren, som kommer att inledas först efter 2030. Dessa leveransvillkor förväntas förekomma inom loppet av livslängden på de gasanordningar som ska nyanslutas under 2018. För E—leveransvillkoren har det ännu inte upprättats några tydliga, lagstadgade gasleveranskrav, likt sådana som gäller för G och G+. Dessa kommer att upprättas då E—leveransvillkoren faktiskt ska införas. Kraven ska se till att de levererade gaserna är lämpliga (enligt artikel 11 i gaslagen) för anordningar i anordningskategori I2,E med ett nominellt anordningstryck på 20 mbar.

| 3. | L—gasnätet som avses för export, och från vilket gas inte levereras enligt förordning (EU) 2016/426 på Nederländernas territorium. |
| --- | --- |

3.

L—gasnätet som avses för export, och från vilket gas inte levereras enligt förordning (EU) 2016/426 på Nederländernas territorium.

| | Näten är dessutom klassificerade i tre undernivåer efter deras trycknivåer:






  1. | HTL—nätet [hoofdtransportleiding] (huvudtransportledning) |
| --- | --- | --- |

Näten är dessutom klassificerade i tre undernivåer efter deras trycknivåer:

1.

HTL—nätet [hoofdtransportleiding] (huvudtransportledning)

| 2. | RTL—nätet [regionale transportleiding] (regional transportledning) |
| --- | --- |

2.

RTL—nätet [regionale transportleiding] (regional transportledning)

| 3. | RNB—nätet |
| --- | --- |

3.

RNB—nätet

Gasen kan levereras oavsett trycknivå. Gasleveransvillkoren kan variera för olika trycknivåer.

| | För andra gasanordningar: | Det finns ingen särskild lagstiftning gällande gasleveransvillkor för andra gaser än de som levereras via gasnätet (naturgas), till exempel propan, butan och blandningar av dessa. De berörda parterna enas vanligtvis enligt privaträttslig lagstiftning om leveransenen av sådana gaser, ofta med frivilliga standarder. I informationssyfte anges i detta tillägg de standardvärden som vanligtvis används. |
| --- | --- | --- |

För andra gasanordningar:

Det finns ingen särskild lagstiftning gällande gasleveransvillkor för andra gaser än de som levereras via gasnätet (naturgas), till exempel propan, butan och blandningar av dessa. De berörda parterna enas vanligtvis enligt privaträttslig lagstiftning om leveransenen av sådana gaser, ofta med frivilliga standarder. I informationssyfte anges i detta tillägg de standardvärden som vanligtvis används.

(2)  För gasanordningar anslutna till gasnätet (naturgas i andra familjen):

H—gasnät: är avhängigt av det regionala systemet

| Regionalt system för H—gasnät enligt dekretet för gaskvalitet | Wobbetal, dekret för gaskvalitet | Wobbetal, dekret för gaskvalitet | Konverterat Wobbetal | Konverterat Wobbetal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min. | max. | min. | max. |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Andra gassystem | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Gassystem i Delfzijl | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Gassystem i Eemshaven | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Gassystem i Zuidoost—Drenthe | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI—system (gaszuiveringsinstallatie) [gasreningsanläggning] | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Gassystem i IJmond | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Provinsen Limburg | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Provinserna Noord—Holland, Zuid—Holland och Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Raffinaderigassystem | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhavens gassystem | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Gassystem i Maasmond | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| LNG—gassystem | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Använd konverteringsfaktor: från 25/0 till 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Regionalt system för H—gasnät enligt dekretet för gaskvalitet

Wobbetal, dekret för gaskvalitet

Wobbetal, dekret för gaskvalitet

Konverterat Wobbetal

Konverterat Wobbetal

min.

max.

min.

max.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Andra gassystem

47,0

55,7

44,59

52,84

Gassystem i Delfzijl

48,6

55,7

46,11

52,84

Gassystem i Eemshaven

47,2

55,7

44,78

52,84

Gassystem i Zuidoost—Drenthe

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI—system (gaszuiveringsinstallatie) [gasreningsanläggning]

43,46

55,7

41,23

52,84

Gassystem i IJmond

49,3

55,7

46,77

52,84

Provinsen Limburg

49,0

55,7

46,49

52,84

Provinserna Noord—Holland, Zuid—Holland och Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

Raffinaderigassystem

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhavens gassystem

47,0

57,5

44,59

54,55

Gassystem i Maasmond

47,0

56

44,59

53,13

LNG—gassystem

47,0

57,2

44,59

54,27

Använd konverteringsfaktor: från 25/0 till 15/15

0,9487

0,9487

G—gasnät:

| Leveransvillkor för G—gasnät enligt dekretet för gaskvalitet | Wobbetal, dekret för gaskvalitet | Wobbetal, dekret för gaskvalitet | Konverterat Wobbetal | Konverterat Wobbetal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | min. | max. | min. | max. |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Villkor för G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Villkor för G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Villkor för E | i) | i) | i) | i) |
| Använd konverteringsfaktor: från 25/0 till 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Not 1) Den tillåtna bandbredden för Wobbetal enligt E—leveransvillkor har ännu inte fastställts. Det intervall som fastställs kommer att möjliggöra att anordningar i kategori I2,E kan användas säkert och effektivt. Detta ska fastställas i dekretet för gaskvalitet i sinom tid. |

Leveransvillkor för G—gasnät enligt dekretet för gaskvalitet

Wobbetal, dekret för gaskvalitet

Wobbetal, dekret för gaskvalitet

Konverterat Wobbetal

Konverterat Wobbetal

min.

max.

min.

max.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Villkor för G

43,46

44,41

41,23

42,13

Villkor för G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Villkor för E

i)

i)

i)

i)

Använd konverteringsfaktor: från 25/0 till 15/15

0,9487

0,9487

Not 1) Den tillåtna bandbredden för Wobbetal enligt E—leveransvillkor har ännu inte fastställts. Det intervall som fastställs kommer att möjliggöra att anordningar i kategori I2,E kan användas säkert och effektivt. Detta ska fastställas i dekretet för gaskvalitet i sinom tid.

(3)  För gasanordningar anslutna till gasnätet (naturgas i andra familjen):

Inga särskilda, lagstadgade krav för C1 till C5—halt. Det finns dock krav för maximal propanekvivalent enligt vissa leveransvillkor i G—gasnätet.

(Förklaring av propanekvivalent (PE): Enhet som anger innehållet av högre kolväten i gas, beräknat som summan av andelen av de högre kolvätena i gasen i mol—%, där varje högre kolväte tilldelas en viktningsfaktor för antalet kolatomer i det högre kolvätet minus ett, dividerat med två.)

Kraven är:

Villkor för G: högst 5—mol—% propanekvivalent (PE)

Villkor för G+: högst 8,1—mol—% propanekvivalent (PE)

Villkor för E: inga särskilda lagstadgade krav. Det tillåtna innehållet enligt E—leveransvillkor har ännu inte fastställts. Innehållet som fastställs kommer att möjliggöra att anordningar i kategori I2,E kan användas säkert och effektivt. Detta ska fastställas i dekretet för gaskvalitet i sinom tid.

(4)  Andra gasfamiljen, G—gasnät, villkor för G: Följande begränsning gäller för innehåll av koldioxid (CO2) om minst 99 mol—% av gasen utgörs av metan, koldioxid, kväve (N2) och syre (O2) samt mer än 6 mol—% utgörs av CO2.

Maximalt innehåll av CO2 är det minsta av:

| | * 10,32 – 0,72 * innehåll av N2– 0,87 * innehåll av O2, och |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * innehåll av N2– 0,87 * innehåll av O2, och

| | * 10,56 – 0,746 * innehåll av N2 – 1,01 * innehåll av O2, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * innehåll av N2 – 1,01 * innehåll av O2,

där innehåll anges i mol—%

(5)  Kundernas förväntningar som anges nedan är baserade på frivilliga standarder och praxis.

(6)  I anordningar som inte är avsedda för hushållsbruk används ibland ett nominellt tryck på 100 mbar och högre.

(69)  I Polen tillhandahålls inte tredje gasfamiljen genom distributionsnätet för gas;

(70)  Värden som anges i MJ/m3 kan omvandlas till kWh/m3 genom att divideras med 3,6.

(71)  Värden från förordningen om tjänstekvalitet från tillsynsmyndigheten för energitjänster;

(72)  Värden från lagdekret nr 214E/2015;

(73)  Ingen information tillgänglig;

(74)  Vissa anordningar i restaurangbranschen använder också trycket 50 mbar för kommersiell butan och 67 mbar för kommersiell propan. Dessa är specialfall;

(75)  Enligt ISO 13443:1996 Naturgas – Referenstillstånd.

(76)  När kopplingstrycket inte överstiger 35 mbar;

(77)  När kopplingstrycket överstiger 35 mbar.

(78)  Uppgraderad biogas;

(79)  Nominellt värde.

(80)  Inga särskilda begränsningar som gäller för hela nätet, normalt inom intervallet 36,9 MJ/m3 och 42,3 MJ/m3, men Wobbetalet sätter de övergripande gränserna;

(81)  I nödlägen får dessa gränser utökas till 46,5–52,85 MJ/m3 för att upprätthålla leveranserna, men detta gäller bara under extraordinära omständigheter. Leveransvillkor finns i gassäkerhetsförordningen S.I. 1996 No. 551 som finns på www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made

(82)  Ingen angiven gräns;

(83)  Normalt 2,5 mol—% men det varierar mellan olika tillförselpunkter till leveransnätet;

(84)  Kommersiellt propan och butan kan innehålla ämnet 1,3—butadien som klassificeras som carcinogent i klass II;

(85)  Såsom EN437;

(86)  LPG till husvagnar och husbilar enligt EN 1949;

(87)  Stora tankar eller cylindrar (försörjer en fastighet) Ref. EN 16129 tabell 5 och BS6891 tabell 7 anm. A — För uppgifterna antas att tillförselpunkten sitter vid regulatorventilens eller gasmätarens utlopp (beroende på vad som kommer sist);

(88)  Cylinderanordning (direkt ansluten till cylindern) ΔP2 (2 mbar tryckförlust). Anm.: För uppgifterna antas att tillförselpunkten sitter vid regulatorventilens utlopp;

(89)  Cylinderanordning (direkt ansluten till cylindern) Ref. EN 16129 tabell 5. Anm.: För uppgifterna antas att tillförselpunkten sitter vid regulatorventilens utlopp;

(90)  Cylinderanordning (direkt ansluten till cylindern) ΔP2 (5 mbar tryckförlust). Anm.: För uppgifterna antas att tillförselpunkten sitter vid regulatorventilens utlopp;

(91)  Cylinderanordning (direkt ansluten till cylindern) LPG (för husvagnar och husbilar enligt EN 1949), Ref. EN 16129 bilaga D. Anm.: För uppgifterna antas att tillförselpunkten sitter vid regulatorventilens utlopp;

(92)  Ref. BS 6891: 2015 punkt 5.3.2 och IGEM/UP/tabell 2 för grövre rör;

(93)  UKLPG COP 22, Service Pipework;

(94)  BS 6891, Property installation pipework; Direktanslutna cylindersystem med 2 mbar;

(95)  EN 1949; Direktanslutna cylindersystem med 5 mbar.

---