# Službeni list C 206/2018

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 206 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 61.14. lipnja 2018. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 206

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 61.14. lipnja 2018.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| | OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA |
| 2018/C 206/01 | Vrste plina i odgovarajući dobavni tlak u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (Ova se objava temelji na podacima koje je Komisija primila od država članica) | 1 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2018/C 206/01

Vrste plina i odgovarajući dobavni tlak u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ (Ova se objava temelji na podacima koje je Komisija primila od država članica)

(Ova se objava temelji na podacima koje je Komisija primila od država članica)

1

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

| 14.6.2018 | HR | Službeni list Europske unije | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

HR

Službeni list Europske unije

C 206/1

---

Vrste plina i odgovarajući dobavni tlak u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/426 Europskog parlamenta i Vijeća o aparatima na plinovita goriva i stavljanju izvan snage Direktive 2009/142/EZ

(Ova se objava temelji na podacima koje je Komisija primila od država članica)

(2018/C 206/01)

BELGIJA

| Belgija |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina L | Skupina H | Skupina B | Skupina P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Udio N2 + CO2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Udio CO | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Udio nezasićenog HC | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Udio vodika | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | — | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgija

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina L

Skupina H

Skupina B

Skupina P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbeov indeks [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Udio N2 + CO2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Udio CO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Udio nezasićenog HC

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Udio vodika

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

—

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

BUGARSKA

| Bugarska |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta (5) | Treća vrsta (8) |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Udio C1 do C5 (zbroj) | 92 | 100 | — | 100 |
| Udio N2 + CO2 | 0 | 3 | (6) | (6) |
| Udio CO | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Udio nezasićenog HC | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Udio vodika | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | (6) | (6) |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bugarska

Vrsta plina

Druga vrsta (5)

Treća vrsta (8)

Skupina plina

Skupina H

Skupina B/P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbeov indeks [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Udio C1 do C5 (zbroj)

92

100

—

100

Udio N2 + CO2

0

3

(6)

(6)

Udio CO

(6)

(6)

(6)

(6)

Udio nezasićenog HC

(6)

(6)

(6)

(6)

Udio vodika

(6)

(6)

(6)

(6)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

(6)

(6)

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

ČEŠKA

| Češka |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5 (zbroj) | 92–99,5 | 100 |
| Udio N2 + CO2 | 0,5–8 | 0 |
| Udio CO | 0 | 0 |
| Udio nezasićenog HC | 0 | 0–65 |
| Udio vodika | 0 | 0 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Češka

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina B/P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbeov indeks [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5 (zbroj)

92–99,5

100

Udio N2 + CO2

0,5–8

0

Udio CO

0

0

Udio nezasićenog HC

0

0–65

Udio vodika

0

0

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17

20

25

25

30

35

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

DANSKA

| Danska |
| --- |
| Vrsta plina | Prva vrsta | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina a (11) | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5 (zbroj) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Udio N2 + CO2 | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Udio CO | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Udio nezasićenog HC | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Udio vodika | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (14) | 0 | H2S i COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S i COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1,013 bar |

Danska

Vrsta plina

Prva vrsta

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina a (11)

Skupina H

Skupina B/P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbeov indeks [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5 (zbroj)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Udio N2 + CO2

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Udio CO

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Udio nezasićenog HC

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Udio vodika

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu (14)

0

H2S i COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S i COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1,013 bar

NJEMAČKA

| Njemačka |
| --- |
| Vrsta plina | Druga | Treća |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina L | Skupina P | Skupina B |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5, (zbroj) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| Udio N2 + CO2 | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| Udio CO | — | — | — | — |
| Udio nezasićenih ugljikovodika | — | — | 10 % | 10 % |
| Udio vodika | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | H2S i COS:
  5 mg/m3 | — | H2S i COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: tehnički ga nema / S iz COS:
  5 mg/kg | — | H2S: tehnički ga nema / S iz COS: 5 mg/kg |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost: |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela[°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Njemačka

Vrsta plina

Druga

Treća

Skupina plina

Skupina H

Skupina L

Skupina P

Skupina B

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbeov indeks [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5, (zbroj)

—

100

—

100

—

100

—

100

Udio N2 + CO2

2,5

4

—

—

—

Udio CO

—

—

—

—

Udio nezasićenih ugljikovodika

—

—

10 %

10 %

Udio vodika

0

0,2 – 10

0

0,2 – 10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

H2S i COS:

5 mg/m3

—

H2S i COS:

5 mg/m3

—

H2S: tehnički ga nema / S iz COS:

5 mg/kg

—

H2S: tehnički ga nema / S iz COS: 5 mg/kg

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost:

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela[°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

ŠPANJOLSKA

| Španjolska |
| --- |
| Vrsta plina | Druga | Treća |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| | (27) | (36) |
| Udio C1 do C5 i tragovi C6+ u % (zbroj) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| Udio C2 u % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| Udio C3 u % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| Udio C4 u % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| Udio C5 u % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Udio N2 + CO2 u % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| Udio CO u % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Udio nezasićenog HC u % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Udio vodika u % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu: |
| | (34) | (39) |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji (35) | nominalni (35) | najviši (35) | najmanji (35) | nominalni (35) | najviši (35) | najmanji (35) | nominalni (35) | najviši (35) |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost sljedeći su: |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1,01325 bar |

Španjolska

Vrsta plina

Druga

Treća

Skupina plina

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbeov indeks [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

(27)

(36)

Udio C1 do C5 i tragovi C6+ u % (zbroj)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

Udio C2 u %

—

—

0

2,5

0

2

Udio C3 u %

—

—

80

100

0

20

Udio C4 u %

—

—

0

20

80

100

Udio C5 u %

—

—

0

1,5

0

1,5

Udio N2 + CO2 u %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

Udio CO u %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Udio nezasićenog HC u %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Udio vodika u %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu:

(34)

(39)

Dobavni tlak:

najmanji (35)

nominalni (35)

najviši (35)

najmanji (35)

nominalni (35)

najviši (35)

najmanji (35)

nominalni (35)

najviši (35)

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost sljedeći su:

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1,01325 bar

FRANCUSKA

| Francuska [tablica I.] |
| --- |
| Vrsta plina | Prva vrsta | Druga vrsta |
| Skupina plina | Skupina C | | Skupina H | Skupina L |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5 (zbroj) | (46) | ~21 | (46) | (46) |
| Udio N2 + CO2 | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| Udio CO | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Udio nezasićenog HC | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Udio vodika | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/m3

  F < 10 mg/m3 |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | — | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Francuska [tablica I.]

Vrsta plina

Prva vrsta

Druga vrsta

Skupina plina

Skupina C

Skupina H

Skupina L

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbeov indeks [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5 (zbroj)

(46)

~21

(46)

(46)

Udio N2 + CO2

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

Udio CO

(46)

0

< 2

< 2

Udio nezasićenog HC

(46)

0

(46)

(46)

Udio vodika

(46)

0

< 6

< 6

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/m3

F < 10 mg/m3

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

—

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

| Francuska [tablica II.] |
| --- |
| Vrsta plina | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina P | Skupina B | Skupina B/P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| Udio N2 + CO2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Udio CO | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Udio nezasićenog HC | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Udio vodika | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | 0 | 0 | 0 |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Francuska [tablica II.]

Vrsta plina

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina P

Skupina B

Skupina B/P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbeov indeks [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

99

100

99

100

99

100

Udio N2 + CO2

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Udio CO

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Udio nezasićenog HC

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Udio vodika

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

0

0

0

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

HRVATSKA

| Hrvatska |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina B/P | Skupina P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Udio N2 + CO2 | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| Udio CO | — | — | — | — |
| Udio nezasićenog HC | 0 | — | — | — |
| Udio vodika | 0 | 0 | 0 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu |
| H2S + COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *Toksini RHS [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Hrvatska

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina B/P

Skupina P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbeov indeks [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

85

98

95

99

95

99

Udio N2 + CO2

0

7

0

9,8

—

Udio CO

—

—

—

—

Udio nezasićenog HC

0

—

—

—

Udio vodika

0

0

0

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

H2S + COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*Toksini RHS [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

CIPAR

| Cipar |
| --- |
| Vrsta plina | Treća vrsta |
| Skupina plina | |
| | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| Udio N2 + CO2 | (50) |
| Udio CO | (50) |
| Udio nezasićenog HC | 0,03 | 42,78 |
| Udio vodika | (50) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | (50) |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | (50) |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | (50) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Cipar

Vrsta plina

Treća vrsta

Skupina plina

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbeov indeks [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

Udio N2 + CO2

(50)

Udio CO

(50)

Udio nezasićenog HC

0,03

42,78

Udio vodika

(50)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

(50)

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

(50)

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

(50)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

LATVIJA

| Latvija |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| Udio N2 + CO2 | ~1 | 0 | 1 |
| Udio CO | ~0,36 | 0 | 1 |
| Udio nezasićenog HC | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Udio vodika | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Latvija

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina B/P

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbeov indeks [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

96,5

98,5

98,8

Udio N2 + CO2

~1

0

1

Udio CO

~0,36

0

1

Udio nezasićenog HC

0,06

0,07

0

1

Udio vodika

0,06

0,07

0

1

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17

20

25

20

30

45

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

17

20

25

20

30

45

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITVA

| Litva |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta |
| Skupina plina | Skupina H |
| | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | 90 | — |
| Udio N2 + CO2 | — | 5,5 |
| Udio CO | (64) |
| Udio nezasićenog HC | — | — |
| Udio vodika | — | 2 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | zabranjeno |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 21 | — | 30 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 20 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Litva

Vrsta plina

Druga vrsta

Skupina plina

Skupina H

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

34,56

—

Wobbeov indeks [MJ/m3]

47,016

51,984

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

90

—

Udio N2 + CO2

—

5,5

Udio CO

(64)

Udio nezasićenog HC

—

—

Udio vodika

—

2

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

zabranjeno

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

21

—

30

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

25 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

20 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

LUKSEMBURG

| Luksemburg |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta |
| Skupina plina | Skupina H |
| | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | > 86 | 99 |
| Udio N2 + CO2 | — | 4,5 |
| Udio CO | (65) |
| Udio nezasićenog HC | (65) |
| Udio vodika | (65) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Dobavni tlak u točki isporuke (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | 1,6 |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luksemburg

Vrsta plina

Druga vrsta

Skupina plina

Skupina H

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbeov indeks [MJ/m3]

49,0

56,5

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

> 86

99

Udio N2 + CO2

—

4,5

Udio CO

(65)

Udio nezasićenog HC

(65)

Udio vodika

(65)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Dobavni tlak u točki isporuke (68) [mbar]

19,7

20

24,3

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

1,6

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

NIZOZEMSKA

| Nizozemska (1) |
| --- |
| Vrsta plina | prva | druga | treća |
| Skupina plina | | | |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbeov indeks (2) [MJ/m3] | | | plinska mreža H: 44,59
  plinska mreža G, uvjeti G: 41,23
  plinska mreža G, uvjeti G+: 41,23 | plinska mreža H: 52,84
  plinska mreža G, uvjeti G: 42,13
  plinska mreža G, uvjeti G+: 42,98 | | |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5 (zbroj) (3) | | | | | | |
| Udio N2 + CO2 | | | | plinska mreža H: ≤ 3,2 mol % (podsustav Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (ostatak Nizozemske)
  plinska mreža G, uvjeti G i G+: ≤ 10,3 mol % (mreže RTL i RNB), ≤ 8 mol % (HTL u provincijama Sjeverna Holandija, Južna Holandija, Utrecht i Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL u ostatku Nizozemske) (4). | | |
| Udio CO | | | | plinska mreža H: ≤ 1,5 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 2 900 mg/m3(n) (ostatak Nizozemske)
  plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 2 900 mg/m3(n); za uvjete E još nije utvrđena vrijednost. | | |
| Udio nezasićenog HC | | | | Vidjeti Nalog o kvaliteti plina. | | |
| Udio vodika | | | | plinska mreža H: ≤ 40 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 0,02 mol % ostatak Nizozemske)
  plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 0,02 mol % (u mrežama RTL i HTL); ≤ 0,5 mol % (u mreži RNB)
  za uvjete E: još nije utvrđena vrijednost. | | |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | | | | Vidjeti Nalog o kvaliteti plina. Primjenjuje se i Uredba REACH. | | |
| Dobavni tlak (5): |
| Vrsta plina | prva | druga | treća |
| | najmanje | nominalna vrijednost | najviše | najmanje | nominalna vrijednost | najviše | najmanje | nominalna vrijednost | najviše |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | | | | plinska mreža H: nema posebnih očekivanja
  plinska mreža G: uvjeti G i G+: 20 mbar, uvjeti E: najmanje 17 mbar | plinska mreža H: nema posebnih očekivanja
  plinska mreža G: uvjeti G i G+: nominalna vrijednost 25 mbar, (6) uvjeti E: nominalna vrijednost 20 mbar | plinska mreža H: nema posebnih očekivanja
  plinska mreža G: uvjeti G i G+: najviše mbar: 30 mbar, uvjeti E: najviše 25 mbar | propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | | | | | | | | | |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | | | | | | | | | |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela: [°C] | 15 |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 |

Nizozemska (1)

Vrsta plina

prva

druga

treća

Skupina plina

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

Wobbeov indeks (2) [MJ/m3]

plinska mreža H: 44,59

plinska mreža G, uvjeti G: 41,23

plinska mreža G, uvjeti G+: 41,23

plinska mreža H: 52,84

plinska mreža G, uvjeti G: 42,13

plinska mreža G, uvjeti G+: 42,98

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5 (zbroj) (3)

Udio N2 + CO2

plinska mreža H: ≤ 3,2 mol % (podsustav Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (ostatak Nizozemske)

plinska mreža G, uvjeti G i G+: ≤ 10,3 mol % (mreže RTL i RNB), ≤ 8 mol % (HTL u provincijama Sjeverna Holandija, Južna Holandija, Utrecht i Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL u ostatku Nizozemske) (4).

Udio CO

plinska mreža H: ≤ 1,5 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 2 900 mg/m3(n) (ostatak Nizozemske)

plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 2 900 mg/m3(n); za uvjete E još nije utvrđena vrijednost.

Udio nezasićenog HC

Vidjeti Nalog o kvaliteti plina.

Udio vodika

plinska mreža H: ≤ 40 mol % (sustav rafinerijskog plina); ≤ 0,02 mol % ostatak Nizozemske)

plinska mreža G: uvjeti G i G+: ≤ 0,02 mol % (u mrežama RTL i HTL); ≤ 0,5 mol % (u mreži RNB)

za uvjete E: još nije utvrđena vrijednost.

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

Vidjeti Nalog o kvaliteti plina. Primjenjuje se i Uredba REACH.

Dobavni tlak (5):

Vrsta plina

prva

druga

treća

najmanje

nominalna vrijednost

najviše

najmanje

nominalna vrijednost

najviše

najmanje

nominalna vrijednost

najviše

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

plinska mreža H: nema posebnih očekivanja

plinska mreža G: uvjeti G i G+: 20 mbar, uvjeti E: najmanje 17 mbar

plinska mreža H: nema posebnih očekivanja

plinska mreža G: uvjeti G i G+: nominalna vrijednost 25 mbar, (6) uvjeti E: nominalna vrijednost 20 mbar

plinska mreža H: nema posebnih očekivanja

plinska mreža G: uvjeti G i G+: najviše mbar: 30 mbar, uvjeti E: najviše 25 mbar

propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15

Referentna temperatura pri mjerenju udjela: [°C]

15

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25

AUSTRIJA

| Austrija |
| --- |
| Vrsta plina | druga |
| Raspon plina | raspon H |
| | najmanje | najviše |
| GCV: gornja ogrjevna vrijednost [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Sastav plina |
| Udio C1 do C5

  (ukupno) [mol %] | 89 | 100 |
| Udio N2 + CO2 [mol %] | 0 | 7 |
| Udio CO [mol %] | 0 | 0 |
| Udio nezasićenih
  ugljikovodika [mol %] | 0 | 0 |
| Udio vodika [mol %] | 0 | 4 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | tehnički nema |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata u mbar: | 18 | 20 | 25 |
| Dobavni tlak u točki isporuke u mbar: | u skladu s ugovorom između operatera plinske mreže i kupca |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika u mbar: | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost: |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Austrija

Vrsta plina

druga

Raspon plina

raspon H

najmanje

najviše

GCV: gornja ogrjevna vrijednost [MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbeov indeks [MJ/m3]

45,3

53,5

Sastav plina

Udio C1 do C5

(ukupno) [mol %]

89

100

Udio N2 + CO2 [mol %]

0

7

Udio CO [mol %]

0

0

Udio nezasićenih

ugljikovodika [mol %]

0

0

Udio vodika [mol %]

0

4

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

tehnički nema

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata u mbar:

18

20

25

Dobavni tlak u točki isporuke u mbar:

u skladu s ugovorom između operatera plinske mreže i kupca

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika u mbar:

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost:

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

POLJSKA

| Poljska |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Plinovi u kombinaciji s drugom vrstom | Treća vrsta (69) |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina Lm | Skupina Ln | Skupina Ls | Skupina Lw | — |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udio N2 + CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udio CO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udio nezasićenog HC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Udio vodika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | — | — | — | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 25 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 0 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Poljska

Vrsta plina

Druga vrsta

Plinovi u kombinaciji s drugom vrstom

Treća vrsta (69)

Skupina plina

Skupina H

Skupina Lm

Skupina Ln

Skupina Ls

Skupina Lw

—

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbeov indeks [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Udio N2 + CO2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Udio CO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Udio nezasićenog HC

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Udio vodika

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

—

—

—

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

—

—

—

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

25 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

0 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGAL

| Portugal |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | (72) | 23 (72) |
| Udio N2 + CO2 | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Udio CO | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Udio nezasićenog HC | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Udio vodika | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | — | 25 °C (75) |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | Paps = 1,013 bar (72) | Paps = 1,01325 bar (75) |

Portugal

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbeov indeks [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

(72)

23 (72)

Udio N2 + CO2

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Udio CO

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Udio nezasićenog HC

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Udio vodika

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

1,5

1,5

1,5

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

—

25 °C (75)

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

Paps = 1,013 bar (72)

Paps = 1,01325 bar (75)

FINSKA

| Finska |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanje | nominalna vrijednost | najviše | najmanje | nominalna vrijednost | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| Udio N2 + CO2 | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| Udio CO | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Udio nezasićenog HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Udio vodika | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | 0 | 0 | H2S:
  volumni udio 0,00025
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3-butadien: 0,01 |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Finska

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina B/P

najmanje

nominalna vrijednost

najviše

najmanje

nominalna vrijednost

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbeov indeks [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

95

99,19

100

99

—

100

Udio N2 + CO2

0

0,80

4,5

—

—

0,04

Udio CO

0

0

0

—

—

0,02

Udio nezasićenog HC

0

0

0

0

0

0,01

Udio vodika

0

0

0

—

—

—

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

0

0

H2S:

volumni udio 0,00025

(5 mg/m3)

—

—

1,3-butadien: 0,01

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

17

20

25

25

30

35

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

—

—

—

—

—

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

ŠVEDSKA

| Švedska |
| --- |
| Vrsta plina | Prva vrsta | Druga vrsta | | Treća vrsta |
| Skupina plina | | Skupina H | (78) | |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5 (zbroj) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| Udio N2 + CO2 | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| Udio CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udio nezasićenog HC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udio vodika | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | — | — | — | — |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Švedska

Vrsta plina

Prva vrsta

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

(78)

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbeov indeks [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5 (zbroj)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

Udio N2 + CO2

35

38

0,50

2,48

0

4

0

Udio CO

0

0

0

0

Udio nezasićenog HC

0

0

0

0

Udio vodika

0

0,5

0

0

1

0

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

—

—

—

—

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

2

—

2

—

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

UJEDINJENA KRALJEVINA

| Ujedinjena Kraljevina |
| --- |
| Vrsta plina | Druga vrsta | Treća vrsta |
| Skupina plina | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanje | najviše | najmanje | najviše | najmanje | najviše |
| Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbeov indeks [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja: |
| Udio C1 do C5

  (zbroj) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Udio N2 + CO2 | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | nema | nema |
| Udio CO | (82) | (82) | nema | nema |
| Udio nezasićenog HC | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Udio vodika | — | 0,1
  mol % | nema | nema |
| Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu | ograničenje H2S ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Dobavni tlak: |
| | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši | najmanji | nominalni | najviši |
| Dobavni tlak na usisu aparata (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Dobavni tlak u točki isporuke [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV) |
| Referentna temperatura izgaranja [°C] | 15 °C |
| Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C] | 15 °C |
| Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar] | 1 013,25 mbar |

Ujedinjena Kraljevina

Vrsta plina

Druga vrsta

Treća vrsta

Skupina plina

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanje

najviše

najmanje

najviše

najmanje

najviše

Gornja ogrjevna vrijednost (GCV) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbeov indeks [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Sastav plina prema udjelu u % ukupnog sadržaja:

Udio C1 do C5

(zbroj)

(82)

(82)

100

100

100

100

Udio N2 + CO2

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

nema

nema

Udio CO

(82)

(82)

nema

nema

Udio nezasićenog HC

(82)

(82)

0

100

0

100

Udio vodika

—

0,1

mol %

nema

nema

Informacije o toksičnim komponentama u plinovitom gorivu

ograničenje H2S ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Dobavni tlak:

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

najmanji

nominalni

najviši

Dobavni tlak na usisu aparata (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Dobavni tlak u točki isporuke [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Dopušteni gubitak tlaka u plinskoj instalaciji krajnjeg korisnika [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Referentni uvjeti za Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost (GCV)

Referentna temperatura izgaranja [°C]

15 °C

Referentna temperatura pri mjerenju udjela [°C]

15 °C

Referentni tlak pri mjerenju udjela [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Komercijalni butan kako je opisan u Kraljevskoj uredbi od 20. prosinca 1999.;

(2)  Komercijalni propan kako je opisan u Kraljevskoj uredbi od 20. prosinca 1999.;

(3)  Nije uređeno;

(4)  Samo za određene nekućanske aparate (za ugostiteljstvo itd.).

(5)  Izvor: Bugarsko udruženje za prirodni plin;

(6)  Podaci nisu dostupni;

(7)  Pri dobavnom tlaku u točki isporuke od 130 mbar nije naveden gubitak tlaka. Potreban protok iznosi manje od 6 m/s;

(8)  Izvor: Bugarsko udruženje za benzin i plin;

(9)  Navedena vrijednost odgovara regulatorima tlaka koji se tradicionalno distribuiraju u Bugarskoj. Dopustiva je i nominalna vrijednost od 50 mbar;

(10)  Ovisi o instalaciji. Pitanje nije relevantno.

(11)  Gradski plin u Danskoj sastoji se od mješavine prirodnog plina i zraka;

(12)  Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju ne uređuje gornju ogrjevnu vrijednost;

(13)  Nije uređeno;

(14)  U navedene vrijednosti nije uključen sumpor iz odoranta;

(15)  Mjeri se kao sumpor;

(16)  Lokalni distributeri gradskog plina određuju dobavni tlak u točki isporuke;

(17)  Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju ne uređuje gornju ogrjevnu vrijednost, ali relativna gustoća prirodnog plina propisana je na razinu od 0,555 do 0,7;

(18)  Neuobičajeni uvjeti opskrbe: pod uvjetom da je Dansko tijelo za sigurnosnu tehnologiju odobrilo poseban plan za nepredviđene okolnosti kojim se omogućuje opskrba u neuobičajenom rasponu opskrbe, Wobbeov indeks može iznositi od 47,44 do 48,12 MJ/m3;

(19)  Lokalni distributeri prirodnog plina određuju dobavni tlak u točki isporuke;

(20)  Plinovi treće vrste uvijek moraju biti u skladu s međunarodnom normom ISO 9162.

(21)  Skupina H: Za odgovarajuće plinske uređaje (npr. uređaje kategorije I2E) može se, kako bi se izbjegle prepreke u opskrbi, tolerirati vremenski ograničeno prekoračenje Wobbeova indeksa do WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), pri čemu uređaji i dalje ostaju podešeni na WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  Skupina L: Za odgovarajuće plinske uređaje (npr. uređaje kategorije I2ELL) može se za korištenje vrlo inertnih zemnih plinova tolerirati vremenski ograničeno prekoračenje Wobbeova indeksa do WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), pri čemu uređaji i dalje ostaju podešeni na WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/ m3 (15 °C ));

(23)  Vrijedi samo za kućnu uporabu i slične uporabe, u proizvodnji i industriji moguća su odstupanja;

(24)  Nominalna vrijednost;

(25)  Samo iz fiksnog spremnika;

(26)  Za vodik, dušik, kisik i metan.

(27)  Na temelju detaljnog protokola normi za tehničko upravljanje plinskim sustavom PD-01 „Mjerenje, kvaliteta i odorizacija plina”;

(28)  Neutvrđena najmanja vrijednost, koja omogućuje poštovanje najmanje gornje ogrjevne vrijednosti i najmanjeg Wobbeova indeksa;

(29)  Ne smije premašivati vrijednost koja omogućuje poštovanje najviše gornje ogrjevne vrijednosti i najvišeg Wobbeova indeksa;

(30)  Za CO2. Za mješavine, omogućuje poštovanje najmanje gornje ogrjevne vrijednosti i najmanjeg Wobbeova indeksa;

(31)  U prirodnom plinu;

(32)  U plinovima neuobičajenog podrijetla (tablica 4. norme PD-01);

(33)  Nije utvrđeno. Omogućuje poštovanje najviše točke rosišta od +5 °C između 1 i 70 bar;

(34)  Prirodni plin ne smije sadržavati toksične komponente;

(35)  U aparatima namijenjenima upotrebi izvan kućanstva tlak se može razlikovati ovisno o načinu rada aparata (sve-ništa, sve-malo-ništa ili promjenjivo), u skladu s uputama iz proizvođačeva priručnika za upotrebu;

(36)  Sastav plina zakonom je utvrđen u Kraljevskoj uredbi 61/2006 od 31. siječnja 2006. o utvrđivanju specifikacija za benzin, dizel i ukapljeni naftni plin te reguliranju upotrebe određenih biogoriva;

(37)  Ukupni olefini;

(38)  Diolefini + acetilen;

(39)  Ukapljeni naftni plin ne smije sadržavati toksične komponente;

(40)  Kategorija aparata 3+;

(41)  Kategorija aparata 3P(50);

(42)  Kategorija aparata 3P(37);

(43)  Kategorija aparata 3R;

(44)  Kategorija aparata 3B.

(45)  Prosječna vrijednost;

(46)  Nije dostupno;

(47)  U slučaju spajanja na mrežu za transport;

(48)  Samo za neke nekućanske aparate.

(49)  Ovaj je podatak empirijski, granična vrijednost definirana je na temelju praktičnog iskustva. Norma o kvaliteti plinovitih goriva ne sadržava upućivanja na toksine RHS [mg/m3].

(50)  Nije navedeno;

(51)  Ukapljeni naftni plin s udjelom butana od 100 %;

(52)  Ukapljeni naftni plin s udjelom propana od 60 % i udjelom butana od 40 %;

(53)  Prosječni sadržaj ukapljenog naftnog plina po udjelu za 2017;

(54)  Najviši dopušteni radni tlak u cijevima za ukapljeni naftni plin u zgradi, ovisno o njegovoj upotrebi, ne bi trebao premašiti predviđena ograničenja, osim ako je proizvođač izdao potvrdu za upotrebu višeg tlaka u plinskim uređajima i ako je inspektor Odjela za inspekcije rada obavio pregled;

(55)  Uređaji na plin s tlakom na priključku od najviše 50 mbar;

(56)  Kotlovnice za centralno grijanje;

(57)  Kotlovnice u velikim zgradama, bolnicama, hotelima itd. za ukupnu opskrbu do 300 kg/h;

(58)  Kotlovnice u velikim zgradama, bolnicama, hotelima itd. za ukupnu opskrbu veću od 300 kg/h;

(59)  Komercijalne kuhinje;

(60)  Drugi aparati za komercijalnu upotrebu;

(61)  Akademski laboratoriji;

(62)  Istraživački laboratoriji.

(63)  Uobičajena vrijednost u skladu s uvjetima za suhi plin u Latviji: temperatura 20 °C, atmosferski tlak 1,01325 bar.

(64)  Nije uređeno.

(65)  Nije izmjereno;

(66)  Za plamenike sa stlačenim zrakom;

(67)  Moraju se poštovati najmanje i najviše vrijednosti koje je naveo proizvođač aparata (vrlo promjenjive vrijednosti);

(68)  Tlak na izlazu mjerača: uzimajući u obzir toleranciju zbog reguliranja i pad tlaka u mjeraču.

(1)  Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

Članak 11. Zakona o plinu (Zakon o plinu odnosi se na javnu plinsku mrežu) glasi:

| 1. | Plin koji ulazi u mrežu za transport plina ili koji upravitelji mreže dostavljaju na izlaznim točkama mora ispunjavati zahtjeve koji se utvrđuju ministarskim nalogom. Ti zahtjevi mogu biti različiti za ulazne i izlazne točke te ovisno o energetskom sadržaju, razini tlaka i regiji. |
| --- | --- |

1.

Plin koji ulazi u mrežu za transport plina ili koji upravitelji mreže dostavljaju na izlaznim točkama mora ispunjavati zahtjeve koji se utvrđuju ministarskim nalogom. Ti zahtjevi mogu biti različiti za ulazne i izlazne točke te ovisno o energetskom sadržaju, razini tlaka i regiji.

| 2. | Zahtjevi navedeni u prethodnoj točki 1. u svakom se slučaju odnose na sigurnost, učinkovitost (uključujući u svakom slučaju što manje socijalne troškove), pouzdanost i održivost transporta i upotrebe plina. |
| --- | --- |

2.

Zahtjevi navedeni u prethodnoj točki 1. u svakom se slučaju odnose na sigurnost, učinkovitost (uključujući u svakom slučaju što manje socijalne troškove), pouzdanost i održivost transporta i upotrebe plina.

Točka 2. posebno znači da se, neovisno o odredbama ministarskog naloga, sigurnost i učinkovitost moraju održavati pri opskrbi plinom ili pri uvođenju promjena u opskrbu. U tom su pogledu tehničke sposobnosti postojećih aparata i postojećih plinskih mreža od najveće važnosti.

Klasifikacija opskrbe plinom u mreži (prirodnog) plina:

| | Sa stajališta plinskih aparata u Nizozemskoj postoje tri glavne skupine javnih plinskih mreža:






  1. | plinska mreža H koja obuhvaća regionalne sustave, od kojih neki imaju vlastite specifikacije za uvjete opskrbe plinom. Oko 80 velikih kupaca spojeno je na mrežu H i na mrežu RNB (Regionale netbeheerders – regionalni upravitelji mreže) u okviru mreže H za velike kupce; |
| --- | --- | --- |

Sa stajališta plinskih aparata u Nizozemskoj postoje tri glavne skupine javnih plinskih mreža:

1.

plinska mreža H koja obuhvaća regionalne sustave, od kojih neki imaju vlastite specifikacije za uvjete opskrbe plinom. Oko 80 velikih kupaca spojeno je na mrežu H i na mrežu RNB (Regionale netbeheerders – regionalni upravitelji mreže) u okviru mreže H za velike kupce;

| 2. | plinska mreža G koja uključuje prebacivanje između triju stabilnih uvjeta opskrbe:






  (a) | uvjeta opskrbe G, koji se trenutačno primjenjuju u cijeloj plinskoj mreži G; |
| --- | --- | --- |

2.

plinska mreža G koja uključuje prebacivanje između triju stabilnih uvjeta opskrbe:

(a)

uvjeta opskrbe G, koji se trenutačno primjenjuju u cijeloj plinskoj mreži G;

| (b) | uvjeta opskrbe G+, koji se neće primjenjivati prije 2022.; |
| --- | --- |

(b)

uvjeta opskrbe G+, koji se neće primjenjivati prije 2022.;

| (c) | uvjeta opskrbe E, koji se neće primjenjivati prije 2030. Očekuje se da će se ti uvjeti opskrbe primjenjivati tijekom životnog vijeka plinskih aparata koji će se prvi put spojiti 2018. Dosad za uvjete opskrbe E nisu sastavljeni izričiti zakonom propisani zahtjevi opskrbe plinom, kakvi postoje za uvjete G i G+. Sastavit će se prije stvarnog početka provedbe uvjeta opskrbe E. Jedan će od zahtjeva biti da isporučeni plinovi budu prikladni (u smislu članka 11. Zakona o plinu) za aparate u kategoriji I2,E s nominalnim tlakom u aparatu od 20 mbar; |
| --- | --- |

(c)

uvjeta opskrbe E, koji se neće primjenjivati prije 2030. Očekuje se da će se ti uvjeti opskrbe primjenjivati tijekom životnog vijeka plinskih aparata koji će se prvi put spojiti 2018. Dosad za uvjete opskrbe E nisu sastavljeni izričiti zakonom propisani zahtjevi opskrbe plinom, kakvi postoje za uvjete G i G+. Sastavit će se prije stvarnog početka provedbe uvjeta opskrbe E. Jedan će od zahtjeva biti da isporučeni plinovi budu prikladni (u smislu članka 11. Zakona o plinu) za aparate u kategoriji I2,E s nominalnim tlakom u aparatu od 20 mbar;

| 3. | plinska mreža L namijenjena izvozu iz koje se u smislu Uredbe (EU) 2016/426 ne isporučuje plin na državnom području Nizozemske. |
| --- | --- |

3.

plinska mreža L namijenjena izvozu iz koje se u smislu Uredbe (EU) 2016/426 ne isporučuje plin na državnom području Nizozemske.

| | Osim toga, te se mreže dijele na razine ovisno o razini tlaka:






  1. | mreža HTL (hoofdtransportleiding – glavni plinovod za transport); |
| --- | --- | --- |

Osim toga, te se mreže dijele na razine ovisno o razini tlaka:

1.

mreža HTL (hoofdtransportleiding – glavni plinovod za transport);

| 2. | mreža RTL (regionale transportleiding – regionalni plinovod za transport); |
| --- | --- |

2.

mreža RTL (regionale transportleiding – regionalni plinovod za transport);

| 3. | mreža RNB. |
| --- | --- |

3.

mreža RNB.

Plin se može isporučivati na temelju bilo koje razine tlaka. Uvjeti opskrbe plinom mogu se razlikovati s obzirom na razinu tlaka.

| | Za sve ostale plinske aparate: | Nema posebnog zakonodavstva za uvjete opskrbe plinom za plinove koji se ne isporučuju u okviru mreže (prirodnog) plina, kao što su propan i butan te njihove mješavine. Uključene strane obično sklapaju dogovore na temelju privatnog prava o opskrbi takvim plinovima, koji često uključuju dobrovoljne standarde. Za potrebe informiranja u ovom se prilogu navode standardne vrijednosti koje se često upotrebljavaju. |
| --- | --- | --- |

Za sve ostale plinske aparate:

Nema posebnog zakonodavstva za uvjete opskrbe plinom za plinove koji se ne isporučuju u okviru mreže (prirodnog) plina, kao što su propan i butan te njihove mješavine. Uključene strane obično sklapaju dogovore na temelju privatnog prava o opskrbi takvim plinovima, koji često uključuju dobrovoljne standarde. Za potrebe informiranja u ovom se prilogu navode standardne vrijednosti koje se često upotrebljavaju.

(2)  Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

plinska mreža H: ovisi o regionalnom sustavu

| Regionalni sustav plinske mreže H kako se navodi u Nalogu o kvaliteti plina | Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina | Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina | Pretvoreni Wobbeov indeks | Pretvoreni Wobbeov indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| najmanji | najviši | najmanji | najviši |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Drugi plinski sustavi | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Plinski sustav Delfzijl | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Plinski sustav Eemshaven | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Plinski sustav Zuidoost-Drenthe | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Plinski sustav GZI (gaszuiveringsinstallatie – postrojenje za pročišćavanje plina) | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Plinski sustav IJmond | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Provincija Limburg | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Provincije Sjeverna Holandija, Južna Holandija i Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Sustav rafinerijskog plina | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Plinski sustav Westgas/Waalhaven | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Plinski sustav Maasmond | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| Plinski sustav LNG | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Regionalni sustav plinske mreže H kako se navodi u Nalogu o kvaliteti plina

Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina

Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina

Pretvoreni Wobbeov indeks

Pretvoreni Wobbeov indeks

najmanji

najviši

najmanji

najviši

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Drugi plinski sustavi

47,0

55,7

44,59

52,84

Plinski sustav Delfzijl

48,6

55,7

46,11

52,84

Plinski sustav Eemshaven

47,2

55,7

44,78

52,84

Plinski sustav Zuidoost-Drenthe

49,0

55,7

46,49

52,84

Plinski sustav GZI (gaszuiveringsinstallatie – postrojenje za pročišćavanje plina)

43,46

55,7

41,23

52,84

Plinski sustav IJmond

49,3

55,7

46,77

52,84

Provincija Limburg

49,0

55,7

46,49

52,84

Provincije Sjeverna Holandija, Južna Holandija i Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

Sustav rafinerijskog plina

48,3

55,7

45,82

52,84

Plinski sustav Westgas/Waalhaven

47,0

57,5

44,59

54,55

Plinski sustav Maasmond

47,0

56

44,59

53,13

Plinski sustav LNG

47,0

57,2

44,59

54,27

Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15

0,9487

0,9487

plinska mreža G:

| Uvjeti opskrbe plinske mreže G kako se navode u Nalogu o kvaliteti plina | Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina | Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina | Pretvoreni Wobbeov indeks | Pretvoreni Wobbeov indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | najmanji | najviši | najmanji | najviši |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Uvjeti G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Uvjeti G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Uvjeti E | i) | i) | i) | i) |
| Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Napomena 1. Dopušteni raspon Wobbeova indeksa u uvjetima opskrbe E još nije utvrđen. Odabrani raspon omogućit će sigurnu i učinkovitu upotrebu aparata kategorije I2,E. On će se pravodobno utvrditi u Nalogu o kvaliteti plina. |

Uvjeti opskrbe plinske mreže G kako se navode u Nalogu o kvaliteti plina

Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina

Wobbeov indeks, Nalog o kvaliteti plina

Pretvoreni Wobbeov indeks

Pretvoreni Wobbeov indeks

najmanji

najviši

najmanji

najviši

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Uvjeti G

43,46

44,41

41,23

42,13

Uvjeti G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Uvjeti E

i)

i)

i)

i)

Upotrijebljeni čimbenik pretvorbe iz 25/0 u 15/15

0,9487

0,9487

Napomena 1. Dopušteni raspon Wobbeova indeksa u uvjetima opskrbe E još nije utvrđen. Odabrani raspon omogućit će sigurnu i učinkovitu upotrebu aparata kategorije I2,E. On će se pravodobno utvrditi u Nalogu o kvaliteti plina.

(3)  Za plinske aparate spojene na mrežu (prirodnog) plina (druga vrsta):

Nema posebnih zakonom propisanih zahtjeva za zbroj udjela C1 do C5. Međutim, postoje zahtjevi u pogledu najvišeg ekvivalenta propana u određenim uvjetima opskrbe u plinskoj mreži G.

(Objašnjenje ekvivalenta propana: jedinica sadržaja viših ugljikovodika u plinu, izračunana kao zbroj udjela u mol % viših ugljikovodika u plinu, pri čemu svaki viši ugljikovodik dobiva ponder u vrijednosti broja atoma ugljika u višem ugljikovodiku umanjeno za jedan, podijeljeno s dva.)

Zahtjevi su sljedeći:

uvjeti G: najviši ekvivalent propana od 5 mol %

uvjeti G+: najviši ekvivalent propana od 8,1 mol %

uvjeti E: nema posebnih zakonom propisanih zahtjeva. Dopušteni udio u uvjetima opskrbe E još nije utvrđen. Odabrani udio omogućit će sigurnu i učinkovitu upotrebu aparata kategorije I2,E. On će se pravodobno utvrditi u Nalogu o kvaliteti plina.

(4)  Druga vrsta plina, plinska mreža G, uvjeti G: sljedeće se ograničenje primjenjuje na udio ugljikova dioksida (CO2) ako se najmanje 99 mol % plina sastoji od metana, ugljikova dioksida, dušika (N2) i kisika (O2), a više od 6 mol % sastoji se od CO2.

Najveći udio CO2 najmanja je vrijednost dobivena kao:

| | * 10,32 – 0,72 * udio N2 – 0,87 * udio O2, i |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * udio N2 – 0,87 * udio O2, i

| | * 10,56 – 0,746 * udio N2 – 1,01 * udio O2, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * udio N2 – 1,01 * udio O2,

gdje su udjeli izraženi u mol %.

(5)  Očekivanja kupaca prikazana u nastavku temelje se na dobrovoljnim standardima i praksama.

(6)  U primjenama izvan kućanstva ponekad se upotrebljava nominalni tlak od 100 mbar i više.

(69)  Plin treće vrste ne dostavlja se u Poljskoj putem mreže za distribuciju plina;

(70)  Vrijednosti izražene u MJ/m3 mogu se pretvoriti u kWh/m3 tako što će se podijeliti sa 3,6.

(71)  Vrijednosti iz propisa o kvaliteti usluge Regulatornog tijela za energetske usluge;

(72)  Vrijednosti iz Uredbe sa zakonskom snagom broj 214E/2015;

(73)  Informacije nisu dostupne;

(74)  Neki aparati u ugostiteljskom sektoru upotrebljavaju i tlak od 50 mbar za komercijalni butan te od 67 mbar za komercijalni propan. To nisu redovni slučajevi;

(75)  U skladu s normom ISO 13443:1996 „Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti”.

(76)  Ako tlak na priključku nije viši od 35 mbar;

(77)  Ako tlak na priključku premašuje 35 mbar.

(78)  Poboljšani bioplin;

(79)  Nominalna vrijednost.

(80)  Nema konkretnih ograničenja koja se primjenjuju u cijeloj mreži; vrijednosti se obično kreću u rasponu od 36,9 MJ/m3 do 42,3 MJ/m3, ali Wobbeov indeks ne smije se premašiti;

(81)  U slučaju krize u pogledu opskrbe ta ograničenja mogu se proširiti na vrijednost od 46,5 do 52,85 MJ/m3 kako bi se opskrba mogla održati, no to se događa samo u iznimnim okolnostima. Uvjeti opskrbe utvrđeni su u uredbama o (upravljanju) sigurnosti plina S.I. 1996 br. 551, koje se mogu pronaći na www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Nije navedeno ograničenje;

(83)  Vrijednost obično iznosi 2,5 mol %, ali je promjenjiva na nekim točkama ulaska u sustav za transport;

(84)  Komercijalni propan i butan mogu sadržavati tvar 1,3 butadien, koji se smatra karcinogenom II. kategorije;

(85)  U skladu s normom EN437;

(86)  Ukapljeni naftni plin za vozila za odmor u skladu s normom EN 1949;

(87)  Spremnici za rasuti teret ili cilindri (za opskrbu nekretnine) ref. EN 16129 tablica 5. i BS6891 tablica 7. bilješka A – te se brojke odnose na točku isporuke na izlazu regulatora ili brojila (ovisno o tome što je zadnje);

(88)  Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ΔP2 (gubitak tlaka od 2 mbar). Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(89)  Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ref. EN 16129 tablica 5. Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(90)  Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ΔP2 (gubitak tlaka od 5 mbar). Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(91)  Aparat koji se priključuje na cilindar (izravno spojen na cilindar) ukapljeni naftni plin (za vozila za odmor u skladu s normom EN 1949), ref. EN 16129 Prilog D. Napomena: te se brojke temelje na pretpostavci da je izlaz regulatora točka isporuke;

(92)  Ref. BS 6891: 2015 članak 5.3.2. i IGEM/UP/tablica 2. za veće cijevi;

(93)  UKLPG COP 22 Servisni cjevovod;

(94)  BS 6891, Cjevovod za instalacije na nekretnini; izravno spojeni sustavi aparata koji se priključuju na cilindar s određenom vrijednošću od 2 mbar;

(95)  EN 1949; izravno spojeni sustavi aparata koji se priključuju na cilindar s određenom vrijednošću od 5 mbar.

---