# Eiropas Savienības C 206/2018

| | ISSN 1977-0952 |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 206 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 61. gadagājums2018. gada 14. jūnijs |

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 206

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums2018. gada 14. jūnijs

---

| Saturs | Lappuse |
| --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA |
| 2018/C 206/01 | Gāzes tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK 4. panta 1. punktu (Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm) | 1 |

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 206/01

Gāzes tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK 4. panta 1. punktu (Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

1

---

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

| 14.6.2018 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 206/1

---

Gāzes tipi un atbilstošie piegādes spiedieni saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK 4. panta 1. punktu

(Šī publikācija ir sagatavota, pamatojoties uz Komisijas saņemto informāciju no dalībvalstīm)

(2018/C 206/01)

BEĻĢIJA

| Beļģija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | L grupa | H grupa | B grupa | P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2 saturs | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO saturs | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Ūdeņraža saturs | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | — | — | – |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens | 1 013,25 mbar |

Beļģija

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

L grupa

H grupa

B grupa

P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2 saturs

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO saturs

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Ūdeņraža saturs

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

—

—

–

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens

1 013,25 mbar

BULGĀRIJA

| Bulgārija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime (5) | Trešā saime (8) |
| Gāzu grupa | H grupa | B/P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| C1 līdz C5 saturs (summa) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 saturs | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO saturs | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Ūdeņraža saturs | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | (6) | (6) |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens | 1 013,25 mbar |

Bulgārija

Gāzu saime

Otrā saime (5)

Trešā saime (8)

Gāzu grupa

H grupa

B/P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

36

45,7

94

—

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

45,7

54,7

79,94

86,84

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

minimums

maksimums

minimums

maksimums

C1 līdz C5 saturs (summa)

92

100

—

100

N2 + CO2 saturs

0

3

(6)

(6)

CO saturs

(6)

(6)

(6)

(6)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(6)

(6)

(6)

(6)

Ūdeņraža saturs

(6)

(6)

(6)

(6)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

(6)

(6)

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

22

—

130

2 000

—

16 000

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens

1 013,25 mbar

ČEHIJAS REPUBLIKA

| Čehijas Republika |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | B/P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (summa) | 92–99,5 | 100 |
| N2 + CO2 saturs | 0,5–8 | 0 |
| CO saturs | 0 | 0 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0 | 0–65 |
| Ūdeņraža saturs | 0 | 0 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Čehijas Republika

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

B/P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

33,8

42,5

101,8

134

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

45,7

52,2

82,6

94,7

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (summa)

92–99,5

100

N2 + CO2 saturs

0,5–8

0

CO saturs

0

0

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0

0–65

Ūdeņraža saturs

0

0

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

25

30

35

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

DĀNIJA

| Dānija |
| --- |
| Gāzu saime | Pirmā saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | A grupa (11) | H grupa | B/P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (summa) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2 saturs | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO saturs | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Ūdeņraža saturs | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā (14) | 0 | H2S un COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptāns (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S un COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptāns (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1,013 bar |

Dānija

Gāzu saime

Pirmā saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

A grupa (11)

H grupa

B/P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (summa)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2 saturs

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO saturs

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Ūdeņraža saturs

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā (14)

0

H2S un COS (15): 5 mg/m3;

merkaptāns (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S un COS (15): 5 mg/m3;

merkaptāns (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1,013 bar

VĀCIJA

| Vācija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā | Trešā |
| Gāzu grupa | H grupa | L grupa | P grupa | B grupa |
| | Minimums | Maksimums | Minimums | Maksimums | Minimums | Maksimums | Minimums | Maksimums |
| GCV: augstākā siltumspēja (MJ/m3) | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (kopā) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 saturs | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO saturs | — | — | — | — |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | — | — | 10  % | 10  % |
| Ūdeņraža saturs | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | H2S un COS:
  5 mg/m3 | — | H2S un COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: tehniski tīra / S no COS:
  5 mg/kg | — | H2S: tehniski tīra / S no COS: 5 mg/kg |
| Padeves spiediens |
| | Minimālais | Nominālais | Maksimālais | Minimālais | Nominālais | Maksimālais | Minimālais | Nominālais | Maksimālais | Minimālais | Nominālais | Maksimālais |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai: |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Vācija

Gāzu saime

Otrā

Trešā

Gāzu grupa

H grupa

L grupa

P grupa

B grupa

Minimums

Maksimums

Minimums

Maksimums

Minimums

Maksimums

Minimums

Maksimums

GCV: augstākā siltumspēja (MJ/m3)

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (kopā)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2 saturs

2,5

4

—

—

—

CO saturs

—

—

—

—

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

—

—

10  %

10  %

Ūdeņraža saturs

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

H2S un COS:

5 mg/m3

—

H2S un COS:

5 mg/m3

—

H2S: tehniski tīra / S no COS:

5 mg/kg

—

H2S: tehniski tīra / S no COS: 5 mg/kg

Padeves spiediens

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai:

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

SPĀNIJA

| Spānija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā | Trešā |
| Gāzu grupa | H grupa | P grupa | B grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| | (27) | (36) |
| C1 līdz C5 saturs un C6+ mikroelementi (%) (summa) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2 saturs (%) | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3 saturs (%) | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4 saturs (%) | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5 saturs (%) | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2 saturs (%) | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO saturs (%) | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs (%) | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Ūdeņraža saturs (%) | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā |
| | (34) | (39) |
| Padeves spiediens |
| | minimālais (35) | nominālais (35) | maksimālais (35) | minimālais (35) | nominālais (35) | maksimālais (35) | minimālais (35) | nominālais (35) | maksimālais (35) |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15°C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra(°C) | 15°C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1,01325 bar |

Spānija

Gāzu saime

Otrā

Trešā

Gāzu grupa

H grupa

P grupa

B grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

(27)

(36)

C1 līdz C5 saturs un C6+ mikroelementi (%) (summa)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2 saturs (%)

—

—

0

2,5

0

2

C3 saturs (%)

—

—

80

100

0

20

C4 saturs (%)

—

—

0

20

80

100

C5 saturs (%)

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2 saturs (%)

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO saturs (%)

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs (%)

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Ūdeņraža saturs (%)

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

(34)

(39)

Padeves spiediens

minimālais (35)

nominālais (35)

maksimālais (35)

minimālais (35)

nominālais (35)

maksimālais (35)

minimālais (35)

nominālais (35)

maksimālais (35)

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15°C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra(°C)

15°C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1,01325 bar

FRANCIJA

| Francija (I tabula) |
| --- |
| Gāzu saime | Pirmā saime | Otrā saime |
| Gāzu grupa | C grupa | | H grupa | L grupa |
| | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (summa) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2 saturs | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO saturs | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Ūdeņraža saturs | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | — | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Francija (I tabula)

Gāzu saime

Pirmā saime

Otrā saime

Gāzu grupa

C grupa

H grupa

L grupa

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (summa)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2 saturs

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO saturs

(46)

0

< 2

< 2

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(46)

0

(46)

(46)

Ūdeņraža saturs

(46)

0

< 6

< 6

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

—

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

| Francija (II tabula) |
| --- |
| Gāzu saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | P grupa | B grupa | B/P grupa |
| | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2 saturs | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| CO saturs | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Ūdeņraža saturs | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | 0 | 0 | 0 |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Francija (II tabula)

Gāzu saime

Trešā saime

Gāzu grupa

P grupa

B grupa

B/P grupa

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

97

104

124

134

97

134

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

79

82

89

93

75,46

85,22

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2 saturs

< 0,5

< 0,5

< 0,5

CO saturs

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Ūdeņraža saturs

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

0

0

0

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

HORVĀTIJA

| Horvātija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | B/P grupa | P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2 saturs | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO saturs | — | — | — | — |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0 | — | — | — |
| Ūdeņraža saturs | 0 | 0 | 0 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā |
| H2S+COS (mg/m3) | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S (mg/m3) | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| * RHS toksīni (mg/m3) | — | 6  (49) | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens | 1 013,25 mbar |

Horvātija

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

B/P grupa

P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2 saturs

0

7

0

9,8

—

CO saturs

—

—

—

—

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0

—

—

—

Ūdeņraža saturs

0

0

0

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

H2S+COS (mg/m3)

0

5

0

13,9

—

S (mg/m3)

0

30

0

38

—

- RHS toksīni (mg/m3)

—

6  (49)

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens

1 013,25 mbar

KIPRA

| Kipra |
| --- |
| Gāzu saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | |
| | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | (50) | (50) |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) (53) |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2 saturs | (50) |
| CO saturs | (50) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0,03 | 42,78 |
| Ūdeņraža saturs | (50) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | (50) |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (54) (mbar) | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | (50) |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | (50) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens | 1 013,25 mbar |

Kipra

Gāzu saime

Trešā saime

Gāzu grupa

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

(50)

(50)

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) (53)

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2 saturs

(50)

CO saturs

(50)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0,03

42,78

Ūdeņraža saturs

(50)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

(50)

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (54) (mbar)

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

(50)

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

(50)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens

1 013,25 mbar

LATVIJA

| Latvija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | B/P grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2 saturs | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO saturs | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Ūdeņraža saturs | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 20 °C (63) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 20 °C (63) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Latvija

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

B/P grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

31,82

34,87

101,27

110,02

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

47,02

51,98

76,7

83,3

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2 saturs

~ 1

0

1

CO saturs

~ 0,36

0

1

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0,06

0,07

0

1

Ūdeņraža saturs

0,06

0,07

0

1

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

20

30

45

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

17

20

25

20

30

45

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

0

0,5

1

0

0,5

1

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

20 °C (63)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

20 °C (63)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LIETUVA

| Lietuva |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime |
| Gāzu grupa | H grupa |
| | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 34,56 | — |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 47,016 | 51,984 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | 90 | — |
| N2 + CO2 saturs | — | 5,5 |
| CO saturs | (64) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | — | — |
| Ūdeņraža saturs | — | 2 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | aizliegtas |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 21 | — | 30 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 25 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 20 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Lietuva

Gāzu saime

Otrā saime

Gāzu grupa

H grupa

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

34,56

—

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

47,016

51,984

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

90

—

N2 + CO2 saturs

—

5,5

CO saturs

(64)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

—

—

Ūdeņraža saturs

—

2

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

aizliegtas

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

21

—

30

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

25 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

20 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

LUKSEMBURGA

| Luksemburga |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime |
| Gāzu grupa | H grupa |
| | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 36,5 | 47,2 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 49,0 | 56,5 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2 saturs | — | 4,5 |
| CO saturs | (65) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (65) |
| Ūdeņraža saturs | (65) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Padeves spiediens piegādes punktā (68) (mbar) | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | 1,6 |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Luksemburga

Gāzu saime

Otrā saime

Gāzu grupa

H grupa

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

36,5

47,2

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

49,0

56,5

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

> 86

99

N2 + CO2 saturs

—

4,5

CO saturs

(65)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(65)

Ūdeņraža saturs

(65)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17 (15) (66)

20

25  (67)

Padeves spiediens piegādes punktā (68) (mbar)

19,7

20

24,3

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

1,6

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

NĪDERLANDE

| Nīderlande (1) |
| --- |
| Gāzu saime | Pirmā | Otrā | Trešā |
| Gāzu grupa | | | |
| | Minimums | Maksimums | Minimums | Maksimums | Minimums | Maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | | | | | | |
| Vobbes skaitlis (2) (MJ/m3) | | | H gāzes tīkls: 44,59
  G gāzes tīkls, G nosacījumi: 41,23
  G gāzes tīkls, G+ nosacījumi: 41,23 | H gāzes tīkls: 52,84
  G gāzes tīkls, G nosacījumi: 42,13
  G gāzes tīkls, G+ nosacījumi: 42,98 | | |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (summa) (3) | | | | | | |
| N2 + CO2 saturs | | | | H gāzes tīkls: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela apakšsistēma), ≤ 2,5 mol % (pārējā Nīderlandes teritorija)
  G gāzes tīkls, G un G+ nosacījumi: ≤ 10,3 mol % (RTL un RNB tīkli), ≤ 8 mol % (HTL Ziemeļholandes, Dienvidholandes, Utrehtas un Flevolandes provincēs), ≤ 3 mol % (HTL pārējā Nīderlandes teritorijā) (4). | | |
| CO saturs | | | | H gāzes tīkls: ≤ 1,5 mol % (refinery gāzes sistēma); ≤ 2 900  mg/m3(n) (pārējā Nīderlandes teritorija)
  G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: ≤ 2 900  mg/m3(n); E nosacījumiem vērtība vēl nav noteikta. | | |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | | | | Sk. Gāzes kvalitātes rīkojumu. | | |
| Ūdeņraža saturs | | | | H gāzes tīkls: ≤ 40 mol % (refinery gāzes sistēma); ≤ 0,02 mol % (pārējā Nīderlandes teritorija)
  G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: ≤ 0,02 mol % (RTL un HTL tīklos); ≤ 0,5 mol % (RNB tīklā)
  E nosacījumi: vērtība vēl nav noteikta. | | |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | | | | Sk. Gāzes kvalitātes rīkojumu. Piemēro arī REACH regulu. | | |
| Padeves spiediens (5) |
| Gāzu saime | Pirmā | Otrā | Trešā |
| | Minimālais | Nominālais | Maksimālais | Minimālais | Nominālais | Maksimālais | Minimālais | Nominālais | Maksimālais |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | | | | H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav
  G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: 20 mbar, E nosacījumi: vismaz 17 mbar | H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav
  G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: nomināli 25 mbar (6), E nosacījumi: nomināli 20 mbar | H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav
  G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: maksimālais spiediens: 30 mbar, E nosacījumi: maksimāli 25 mbar | propāns (1): 25 propāns (2): 25 propāns (3): 42,5 propāns/butāns: 25 | propāns (1): 30 propāns (2): 37 propāns (3): 50 propāns/butāns: 30 | propāns (1): 35 propāns (2): 45 propāns (3): 57,5 propāns/butāns: 35 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | | | | | | | | | |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | | | | | | | | | |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 |

Nīderlande (1)

Gāzu saime

Pirmā

Otrā

Trešā

Gāzu grupa

Minimums

Maksimums

Minimums

Maksimums

Minimums

Maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

Vobbes skaitlis (2) (MJ/m3)

H gāzes tīkls: 44,59

G gāzes tīkls, G nosacījumi: 41,23

G gāzes tīkls, G+ nosacījumi: 41,23

H gāzes tīkls: 52,84

G gāzes tīkls, G nosacījumi: 42,13

G gāzes tīkls, G+ nosacījumi: 42,98

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (summa) (3)

N2 + CO2 saturs

H gāzes tīkls: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela apakšsistēma), ≤ 2,5 mol % (pārējā Nīderlandes teritorija)

G gāzes tīkls, G un G+ nosacījumi: ≤ 10,3 mol % (RTL un RNB tīkli), ≤ 8 mol % (HTL Ziemeļholandes, Dienvidholandes, Utrehtas un Flevolandes provincēs), ≤ 3 mol % (HTL pārējā Nīderlandes teritorijā) (4).

CO saturs

H gāzes tīkls: ≤ 1,5 mol % (refinery gāzes sistēma); ≤ 2 900  mg/m3(n) (pārējā Nīderlandes teritorija)

G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: ≤ 2 900  mg/m3(n); E nosacījumiem vērtība vēl nav noteikta.

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

Sk. Gāzes kvalitātes rīkojumu.

Ūdeņraža saturs

H gāzes tīkls: ≤ 40 mol % (refinery gāzes sistēma); ≤ 0,02 mol % (pārējā Nīderlandes teritorija)

G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: ≤ 0,02 mol % (RTL un HTL tīklos); ≤ 0,5 mol % (RNB tīklā)

E nosacījumi: vērtība vēl nav noteikta.

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

Sk. Gāzes kvalitātes rīkojumu. Piemēro arī REACH regulu.

Padeves spiediens (5)

Gāzu saime

Pirmā

Otrā

Trešā

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav

G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: 20 mbar, E nosacījumi: vismaz 17 mbar

H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav

G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: nomināli 25 mbar (6), E nosacījumi: nomināli 20 mbar

H gāzes tīkls: konkrētu prasību nav

G gāzes tīkls: G un G+ nosacījumi: maksimālais spiediens: 30 mbar, E nosacījumi: maksimāli 25 mbar

propāns (1): 25 propāns (2): 25 propāns (3): 42,5 propāns/butāns: 25

propāns (1): 30 propāns (2): 37 propāns (3): 50 propāns/butāns: 30

propāns (1): 35 propāns (2): 45 propāns (3): 57,5 propāns/butāns: 35

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25

AUSTRIJA

| Austrija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā |
| Gāzu grupa | H grupa |
| | Minimums | Maksimums |
| GCV: augstākā siltumspēja (MJ/m3) | 36,5 | 43,6 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 45,3 | 53,5 |
| Gāzes sastāvs |
| C1 līdz C5

  saturs (kopā) (%) | 89 | 100 |
| N2 + CO2 saturs (%) | 0 | 7 |
| CO saturs (Mol %) | 0 | 0 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu
  saturs (Mol %) | 0 | 0 |
| Ūdeņraža saturs (Mol %) | 0 | 4 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | Tehniski tīra |
| Padeves spiediens |
| | Minimālais | Nominālais | Maksimālais |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 18 | 20 | 25 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | Atbilstoši līgumam starp gāzes tīkla operatoru un klientu |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens | 1 013,25 mbar |

Austrija

Gāzu saime

Otrā

Gāzu grupa

H grupa

Minimums

Maksimums

GCV: augstākā siltumspēja (MJ/m3)

36,5

43,6

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

45,3

53,5

Gāzes sastāvs

C1 līdz C5

saturs (kopā) (%)

89

100

N2 + CO2 saturs (%)

0

7

CO saturs (Mol %)

0

0

Nepiesātināto ogļūdeņražu

saturs (Mol %)

0

0

Ūdeņraža saturs (Mol %)

0

4

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

Tehniski tīra

Padeves spiediens

Minimālais

Nominālais

Maksimālais

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

18

20

25

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

Atbilstoši līgumam starp gāzes tīkla operatoru un klientu

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens

1 013,25 mbar

POLIJA

| Polija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Gāzes, kas apvienotas ar otro saimi | Trešā saime (69) |
| Gāzu grupa | H grupa | Lm grupa | Ln grupa | Ls grupa | Lw grupa | — |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2 saturs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO saturs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ūdeņraža saturs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | — | — | — | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | — | — | — | – |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 25 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 0 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Polija

Gāzu saime

Otrā saime

Gāzes, kas apvienotas ar otro saimi

Trešā saime (69)

Gāzu grupa

H grupa

Lm grupa

Ln grupa

Ls grupa

Lw grupa

—

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vobbes skaitlis (MJ/m3) (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2 saturs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO saturs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Ūdeņraža saturs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

—

—

—

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

—

—

—

–

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

25 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

0 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

PORTUGĀLE

| Portugāle |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | P grupa | B grupa |
| | minimums | maksimums | minimums | maksimums | minimums | maksimums |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2 saturs | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO saturs | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Ūdeņraža saturs | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | — | 25 °C (75) |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugāle

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

P grupa

B grupa

minimums

maksimums

minimums

maksimums

minimums

maksimums

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2 saturs

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO saturs

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Ūdeņraža saturs

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

20

37  (74)

30 (74)

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

21

35,5

37

28,5

30

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

1,5

1,5

1,5

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

—

25 °C (75)

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

0 °C (72)

0 °C (75)

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

SOMIJA

| Somija |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | B/P grupa |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2 saturs | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO saturs | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Ūdeņraža saturs | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 tilpuma %
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3 butadiēns: 0,01 |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | — | — | — | — | — | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Somija

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

B/P grupa

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2 saturs

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO saturs

0

0

0

—

—

0,02

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0

0

0

0

0

0,01

Ūdeņraža saturs

0

0

0

—

—

—

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

0

0

H2S:

0,00025 tilpuma %

(5 mg/m3)

—

—

1,3 butadiēns: 0,01

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

17

20

25

25

30

35

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

—

—

—

—

—

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

ZVIEDRIJA

| Zviedrija |
| --- |
| Gāzu saime | Pirmā saime | Otrā saime | | Trešā saime |
| Gāzu grupa | | H grupa | (78) | |
| | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5 saturs (summa) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2 saturs | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO saturs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ūdeņraža saturs | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | — | — | — | — |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar) | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | 2 | — | 2 | — |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15 °C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Zviedrija

Gāzu saime

Pirmā saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

(78)

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5 saturs (summa)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2 saturs

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO saturs

0

0

0

0

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

0

0

0

0

Ūdeņraža saturs

0

0,5

0

0

1

0

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

—

—

—

—

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (mbar)

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

2

—

2

—

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15 °C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

APVIENOTĀ KARALISTE

| Apvienotā Karaliste |
| --- |
| Gāzu saime | Otrā saime | Trešā saime |
| Gāzu grupa | H grupa | P grupa | B grupa |
| | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3) | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Vobbes skaitlis (MJ/m3) | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura) |
| C1 līdz C5

  saturs (summa) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2 saturs | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | Nav | Nav |
| CO saturs | (82) | (82) | Nav | Nav |
| Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ūdeņraža saturs | — | 0,1
  mol % | Nav | Nav |
| Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā | H2S ierobežojums ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Padeves spiediens |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Padeves spiediens iekārtu ieejā (85) (mbar) | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Padeves spiediens piegādes punktā (mbar) | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar) | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV) |
| Degšanas standarttemperatūra (°C) | 15°C |
| Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C) | 15°C |
| Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar) | 1 013,25 mbar |

Apvienotā Karaliste

Gāzu saime

Otrā saime

Trešā saime

Gāzu grupa

H grupa

P grupa

B grupa

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Augstākā siltumspēja (GCV) (MJ/m3)

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Vobbes skaitlis (MJ/m3)

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Gāzes sastāvs pēc tilpuma (% no kopējā satura)

C1 līdz C5

saturs (summa)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2 saturs

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

Nav

Nav

CO saturs

(82)

(82)

Nav

Nav

Nepiesātināto ogļūdeņražu saturs

(82)

(82)

0

100

0

100

Ūdeņraža saturs

—

0,1

mol %

Nav

Nav

Informācija par toksiskām sastāvdaļām gāzveida kurināmajā

H2S ierobežojums ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Padeves spiediens

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Padeves spiediens iekārtu ieejā (85) (mbar)

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Padeves spiediens piegādes punktā (mbar)

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Pieļaujamie spiediena zudumi galalietotāja gāzes iekārtā (mbar)

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Standartapstākļi Vobbes skaitlim un augstākajai siltumspējai (GCV)

Degšanas standarttemperatūra (°C)

15°C

Tilpuma mērīšanas standarttemperatūra (°C)

15°C

Tilpuma mērīšanas standartspiediens (mbar)

1 013,25 mbar

---

(1)  Komerciālām vajadzībām paredzētais butāns, kā aprakstīts Karaļa 1999. gada 20. decembra dekrētā;

(2)  Komerciālām vajadzībām paredzētais propāns, kā aprakstīts Karaļa 1999. gada 20. decembra dekrētā;

(3)  Nav reglamentēts;

(4)  Tikai dažām ārpus mājsaimniecībām izmantojamām iekārtām (ēdināšanā utt.).

(5)  Avots: Bulgārijas Dabasgāzes asociācija;

(6)  Dati nav pieejami;

(7)  Pie padeves spiediena 130 mbar zudumi piegādes punktā nav norādīti. Noteiktais plūsmas ātrums ir zem 6 m/s;

(8)  Tikai dažām ārpus mājsaimniecībām izmantojamām iekārtām (ēdināšanā utt.);

(9)  Norādītā vērtība atbilst parastajiem padeves spiediena regulētājiem Bulgārijā. Pieļaujama arī nominālā vērtība 50 mbar;

(10)  Atkarīgs no iekārtas. Jautājums nav būtisks.

(11)  Dānijā pilsētas gāze ir dabasgāzes un gaisa maisījums;

(12)  Dānijas Drošības tehnoloģiju iestāde nereglamentē augstāko siltumspēju;

(13)  Netiek reglamentēts;

(14)  Uzskaitītajās vērtībās nav iekļauts aromatizatora sērs;

(15)  Mērīts kā sērs;

(16)  Padeves spiedienu piegādes punktā nosaka vietējais pilsētās gāzes izplatītājs;

(17)  Dānijas Drošības tehnoloģiju iestāde nereglamentē augstāko siltumspēju, bet saskaņā ar noteikumiem dabasgāzes relatīvajam blīvumam jābūt no 0,555 līdz 0,7;

(18)  Anormāli piegādes apstākļi: ja Dānijas Drošības tehnoloģiju iestāde ir apstiprinājusi ārkārtas situāciju plānu, kurā piegāde ir atļauta anormālā piegādes diapazonā, Vobbes skaitlis var būt no 47,44 līdz 48,12 MJ/m3;

(19)  Padeves spiedienu piegādes punktā nosaka vietējais dabasgāzes izplatītājs;

(20)  Trešās saimes gāzēm nemainīgi jāatbilst starptautiskā standarta ISO 9162 prasībām.

(21)  H grupa: piemērotām gāzes iekārtām (piem., iekārtu kategorijai I2E) ierobežotu laiku pieļaujams Vobbes skaitļa samazinājums līdz WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), lai izvairītos no piegādes pārtraukuma; iekārtas iestatījumam jāpaliek nemainīgam: WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  L grupa: piemērotām gāzes iekārtām (piem., iekārtu kategorijai I2ELL) ierobežotu laiku pieļaujams Vobbes skaitļa samazinājums līdz WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), lai izmantotu dabasgāzes, kurās ir augsts inerto gāzu saturs; iekārtas iestatījumam jāpaliek nemainīgam: WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/ m3 (15 °C ));

(23)  Izmantošanai mājsaimniecībās vai līdzīgam lietojumam; komerciālam vai rūpnieciskam lietojumam iespējamas novirzes;

(24)  Nominālais;

(25)  Tikai no stacionāras cisternas;

(26)  Ūdeņradis, slāpeklis, skābeklis un metāns.

(27)  Pamatojoties uz gāzes sistēmu PD-01 tehniskās pārvaldības standartu detalizēto protokolu “Gāzes mērīšana, kvalitāte un odorizācija”;

(28)  Minimums nav noteikts. Šādi var panākt atbilstību minimālajai GCV un minimālajam Vobbes skaitlim.(c) Nedrīkst pārsniegt vērtību, ar kuru nodrošina atbilstību maksimālajai GCV un maksimālajam Vobbes skaitlim;

(29)  Nedrīkst pārsniegt vērtību, ar kuru nodrošina atbilstību maksimālajai GCV un maksimālajam Vobbes skaitlim;

(30)  Attiecībā uz CO2. Attiecībā uz maisījumiem, ar kuriem panākt atbilstību minimālajai GCV un minimālajam Vobbes skaitlim;

(31)  Dabasgāzē;

(32)  Netradicionālas izcelsmes gāzēm (PD-01 4. tabula);

(33)  Nav noteikts. Pieļauj atbilstību maksimālajai rasas punkta temperatūrai +5 °C pie spiediena no 1 līdz 70 bar;

(34)  Dabasgāze nedrīkst saturēt toksiskus elementus;

(35)  Iekārtās, kas nav paredzētas lietošanai mājsaimniecībās, spiediens drīkst mainīties atkarībā no iekārtas darbības režīma atbilstoši norādījumiem ražotāja sagatavotajā lietošanas rokasgrāmatā;

(36)  Gāzes sastāvs ir noteikts Karaļa 2006. gada 31. janvāra Dekrētā 61/2006, ar ko nosaka degvielas, dīzeļdegvielas un sašķidrinātās naftas gāzes specifikācijas un reglamentē dažu biodegvielu izmantošanu;

(37)  Kopējie olefīni;

(38)  Diolefīni un acetilēns;

(39)  LPG nedrīkst saturēt toksiskus elementus;

(40)  Iekārtas kategorija 3+;

(41)  Iekārtas kategorija 3P(50);

(42)  Iekārtas kategorija 3P(37);

(43)  Iekārtas kategorija 3R;

(44)  Iekārtas kategorija 3B.

(45)  Vidējā vērtība;

(46)  Nav pieejams;

(47)  Ja pieslēgts pie pārvades tīkla;

(48)  Tikai dažām ārpus mājsaimniecībām izmantojamām iekārtām.

(49)  Šie dati ir robežvērtības, kas noteiktas uz praktiskās pieredzes pamata. Gāzveida kurināmā kvalitātes standartā nav atsauces uz RHS toksīniem (mg/m3).

(50)  Nav norādīts;

(51)  LPG ar 100 % butāna saturu;

(52)  LPG ar 60 % propāna un 40 % butāna saturu;

(53)  Vidējais LPG saturs pēc tilpuma 2017. gadā;

(54)  Maksimālais pieļaujamais LPG cauruļu darba spiediens ēkā atkarībā no tās lietojuma nedrīkst pārsniegt norādītos ierobežojumus, izņemot, ja ražotājs gāzes iekārtu ir sertificējis augstākam spiedienam un ja to ir pārbaudījis Darba inspekcijas departamenta inspektors;

(55)  Gāzes iekārtas ar savienojuma spiedienu līdz 50 mbar;

(56)  Centrālapsildes katlu telpas;

(57)  Lielu ēku katlu telpas, slimnīcas, viesnīcas utt., ja to patēriņš nepārsniedz 300 kg/h;

(58)  Lielu ēku katlu telpas, slimnīcas, viesnīcas utt., ja to patēriņš pārsniedz 300 kg/h;

(59)  Komerciālās virtuves;

(60)  Citas komerciekārtas;

(61)  Akadēmiskās laboratorijas;

(62)  Pētniecības laboratorijas.

(63)  Parastā temperatūra atbilstoši apstākļiem sausajai gāzei Latvijā: temperatūra 20 °C, gaisa spiediens 1,01325 bar.

(64)  Netiek regulēts.

(65)  Netiek mērīts;

(66)  Degļi ar gaisa impulsu;

(67)  Tiek ņemtas vērā iekārtas ražotāja noteiktās min. un maks. vērtības (tās var būt ļoti atšķirīgas);

(68)  Padeves spiediens piegādes punktā: atkarīgs no regulējuma pielaides un padeves spiediena zudumiem.

(1)  Gāzes iekārtām, kas pieslēgtas (dabas) gāzes tīklam (otrā saime):

Gāzes likuma (tas saistīts ar publisko gāzes tīklu) 11. pantā teikts:

| 1. | Gāzei, ko ievada gāzes pārvades tīklā vai ko piegādā tīkla pārvaldītāji izvades punktos, jāatbilst prasībām, ko nosaka ministrijas rīkojumā. Minētās prasības ievades un izvades punktiem var būt atšķirīgas, un tās var būt atkarīgas no enerģijas satura, spiediena un reģiona. |
| --- | --- |

1.

Gāzei, ko ievada gāzes pārvades tīklā vai ko piegādā tīkla pārvaldītāji izvades punktos, jāatbilst prasībām, ko nosaka ministrijas rīkojumā. Minētās prasības ievades un izvades punktiem var būt atšķirīgas, un tās var būt atkarīgas no enerģijas satura, spiediena un reģiona.

| 2. | Prasībās, kas minētas 1. punktā, ņem vērā gāzes pārvades un izmantošanas drošumu, efektivitāti (tostarp sabiedrībai radīto izmaksu minimizēšanu), uzticamību un ilgtspējību. |
| --- | --- |

2.

Prasībās, kas minētas 1. punktā, ņem vērā gāzes pārvades un izmantošanas drošumu, efektivitāti (tostarp sabiedrībai radīto izmaksu minimizēšanu), uzticamību un ilgtspējību.

2. punkts nozīmē, ka neatkarīgi no ministrijas rīkojuma noteikumiem gāzes piegādē vai minētās piegādes izmaiņu gadījumā jānodrošina drošība un efektivitāte. Šajā sakarā īpaši svarīgi ņemt vērā esošo iekārtu un gāzes tīklu tehniskās iespējas.

Dabazgāzes tīkla gāzes piegādes klasifikācija:

| | No gāzes iekārtu perspektīvas Nīderlandē publisko gāzes tīklu iedala trīs galvenajās grupās:






  1. | H gāzes tīkls, kurā ietilpst reģionālās sistēmas, un dažām no tām ir savas gāzes piegādes specifikācijas. Aptuveni 80 lielapjoma patērētāji ir pieslēgti H tīklam un RNB (Regionale netbeheerders) (Reģionālā tīkla pārvaldītāji) lielapjoma patērētāju H tīklam. |
| --- | --- | --- |

No gāzes iekārtu perspektīvas Nīderlandē publisko gāzes tīklu iedala trīs galvenajās grupās:

1.

H gāzes tīkls, kurā ietilpst reģionālās sistēmas, un dažām no tām ir savas gāzes piegādes specifikācijas. Aptuveni 80 lielapjoma patērētāji ir pieslēgti H tīklam un RNB (Regionale netbeheerders) (Reģionālā tīkla pārvaldītāji) lielapjoma patērētāju H tīklam.

| 2. | G gāzes tīkls, kurā notiek pārslēgšanās starp trim stabiliem nosacījumiem:






  a) | G piegādes nosacījumi, kurus šobrīd piemēro visā G gāzes tīklā, |
| --- | --- | --- |

2.

G gāzes tīkls, kurā notiek pārslēgšanās starp trim stabiliem nosacījumiem:

a)

G piegādes nosacījumi, kurus šobrīd piemēro visā G gāzes tīklā,

| b) | G+ piegādes nosacījumi, kuri nestāsies spēkā pirms 2022. gada, |
| --- | --- |

b)

G+ piegādes nosacījumi, kuri nestāsies spēkā pirms 2022. gada,

| c) | E piegādes nosacījumi, kuri nestāsies spēkā pirms 2030. gada. Sagaidāms, ka minētie piegādes nosacījumi var stāties spēkā to gāzes iekārtu ekspluatācijas laikā, kuras sistēmai tiek pieslēgtas 2018. gadā. Attiecībā uz E piegādes nosacījumiem nav paredzētas tādas precīzas gāzes piegādes prasības, kādas šobrīd ir noteiktas gan G, gan G+ nosacījumiem. E piegādes nosacījumi tiks izstrādāti, kad notiks to faktiskā īstenošana. Būs jānodrošina, ka pievadītā gāze ir piemērota (Gāzes likuma 11. panta nozīmē) I2,E kategorijas iekārtām ar nominālo spiedienu 20 mbar. |
| --- | --- |

c)

E piegādes nosacījumi, kuri nestāsies spēkā pirms 2030. gada. Sagaidāms, ka minētie piegādes nosacījumi var stāties spēkā to gāzes iekārtu ekspluatācijas laikā, kuras sistēmai tiek pieslēgtas 2018. gadā. Attiecībā uz E piegādes nosacījumiem nav paredzētas tādas precīzas gāzes piegādes prasības, kādas šobrīd ir noteiktas gan G, gan G+ nosacījumiem. E piegādes nosacījumi tiks izstrādāti, kad notiks to faktiskā īstenošana. Būs jānodrošina, ka pievadītā gāze ir piemērota (Gāzes likuma 11. panta nozīmē) I2,E kategorijas iekārtām ar nominālo spiedienu 20 mbar.

| 3. | L gāzes tīkls, kurš ir paredzēts eksportam un no kura gāze Nīderlandes teritorijā netiek piegādāta Regulas (ES) 2016/426 nozīmē. |
| --- | --- |

3.

L gāzes tīkls, kurš ir paredzēts eksportam un no kura gāze Nīderlandes teritorijā netiek piegādāta Regulas (ES) 2016/426 nozīmē.

| | Turklāt minētie tīkli ir iedalīti trīs apakšlīmeņos atkarībā no spiediena tajos:






  1. | HTL (hoofdtransportleiding) (galvenie pārvades cauruļvadi) tīkls, |
| --- | --- | --- |

Turklāt minētie tīkli ir iedalīti trīs apakšlīmeņos atkarībā no spiediena tajos:

1.

HTL (hoofdtransportleiding) (galvenie pārvades cauruļvadi) tīkls,

| 2. | RTL (regionale transportleiding) (reģionālie pārvades cauruļvadi) tīkls, |
| --- | --- |

2.

RTL (regionale transportleiding) (reģionālie pārvades cauruļvadi) tīkls,

| 3. | RNB tīkls. |
| --- | --- |

3.

RNB tīkls.

Gāzi var pievadīt pie jebkāda spiediena. Gāzes pievades nosacījumi pie dažādiem spiedieniem var būt atšķirīgi.

| | Citas gāzes iekārtas: | Gāzēm, kas netiek pārvadītas pa dabasgāzes tīklu, piemēram, propāns un butāns vai to maisījums, nav konkrētu noteikumu par gāzes pievades nosacījumiem. Iesaistītās personas parasti veic pasākumus saskaņā ar privāttiesībām par šādas gāzes pievadi, bieži piemērojot brīvi izraudzītus standartus. Informatīvā nolūkā šajā pielikumā norādītas visbiežāk izmantotās standartvērtības. |
| --- | --- | --- |

Citas gāzes iekārtas:

Gāzēm, kas netiek pārvadītas pa dabasgāzes tīklu, piemēram, propāns un butāns vai to maisījums, nav konkrētu noteikumu par gāzes pievades nosacījumiem. Iesaistītās personas parasti veic pasākumus saskaņā ar privāttiesībām par šādas gāzes pievadi, bieži piemērojot brīvi izraudzītus standartus. Informatīvā nolūkā šajā pielikumā norādītas visbiežāk izmantotās standartvērtības.

(2)  Gāzes iekārtām, kas pieslēgtas (dabas) gāzes tīklam (otrā saime):

H gāzes tīklā: atkarībā no reģionālās sistēmas.

| H gāzes tīkla reģionālā sistēma, kā noteikts Gāzes kvalitātes rīkojumā. | Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums | Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums | Konvertētais Vobbes skaitlis | Konvertētais Vobbes skaitlis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min. | maks. | min. | maks. |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Citas gāzes sistēmas | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Delfzijl gāzes sistēma | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Eemshaven gāzes sistēma | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Zuidoost-Drenthe gāzes sistēma | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI (gaszuiveringsinstallatie) (gāzes attīrīšanas stacija) gāzes sistēma | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| IJmond gāzes sistēma | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburgas province | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Ziemeļholandes, Dienvidholandes un Groningenas province | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Refinery gāzes sistēma | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhaven gāzes sistēma | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmond gāzes sistēma | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| LNG gāzes sistēma | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Konvertēšanas koeficients pārejai no 25/0 uz 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

H gāzes tīkla reģionālā sistēma, kā noteikts Gāzes kvalitātes rīkojumā.

Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums

Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums

Konvertētais Vobbes skaitlis

Konvertētais Vobbes skaitlis

min.

maks.

min.

maks.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Citas gāzes sistēmas

47,0

55,7

44,59

52,84

Delfzijl gāzes sistēma

48,6

55,7

46,11

52,84

Eemshaven gāzes sistēma

47,2

55,7

44,78

52,84

Zuidoost-Drenthe gāzes sistēma

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI (gaszuiveringsinstallatie) (gāzes attīrīšanas stacija) gāzes sistēma

43,46

55,7

41,23

52,84

IJmond gāzes sistēma

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburgas province

49,0

55,7

46,49

52,84

Ziemeļholandes, Dienvidholandes un Groningenas province

48,3

55,7

45,82

52,84

Refinery gāzes sistēma

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhaven gāzes sistēma

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmond gāzes sistēma

47,0

56

44,59

53,13

LNG gāzes sistēma

47,0

57,2

44,59

54,27

Konvertēšanas koeficients pārejai no 25/0 uz 15/15

0,9487

0,9487

G gāzes tīkls

| G gāzes tīkla pievades nosacījumi, kas noteikti Gāzes kvalitātes rīkojumā | Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums | Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums | Konvertētais Vobbes skaitlis | Konvertētais Vobbes skaitlis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | min. | maks. | min. | maks. |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| G nosacījumi | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| G+ nosacījumi | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| E nosacījumi | i) | i) | i) | i) |
| Konvertēšanas koeficients pārejai no 25/0 uz 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Piezīme. 1) Pieļaujamais Vobbes skaitļa intervāls E pievades nosacījumiem vēl nav noteikts. Izraudzītajā intervālā būs jāietver I2,E kategorijas iekārtas drošai un efektīvai izmantošanai. Intervāls tiks paredzēts Gāzes kvalitātes rīkojumā. |

G gāzes tīkla pievades nosacījumi, kas noteikti Gāzes kvalitātes rīkojumā

Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums

Vobbes skaitlis, Gāzes kvalitātes rīkojums

Konvertētais Vobbes skaitlis

Konvertētais Vobbes skaitlis

min.

maks.

min.

maks.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

G nosacījumi

43,46

44,41

41,23

42,13

G+ nosacījumi

43,46

45,30

41,23

42,98

E nosacījumi

i)

i)

i)

i)

Konvertēšanas koeficients pārejai no 25/0 uz 15/15

0,9487

0,9487

Piezīme. 1) Pieļaujamais Vobbes skaitļa intervāls E pievades nosacījumiem vēl nav noteikts. Izraudzītajā intervālā būs jāietver I2,E kategorijas iekārtas drošai un efektīvai izmantošanai. Intervāls tiks paredzēts Gāzes kvalitātes rīkojumā.

(3)  Gāzes iekārtām, kas pieslēgtas (dabas) gāzes tīklam (otrā saime):

C1 līdz C5 satura summai nav noteiktas konkrētas prasības. Tomēr dažos pievades nosacījumos G gāzes tīklā ir noteiktas prasības maksimālajam propāna ekvivalentam.

(Propāna ekvivalenta (PE) skaidrojums: augstu ogļūdeņražu satura vienība gāzē, ko aprēķina kā augsto ogļūdeņražu mol % daļu summu, katram augstajam ogļūdeņradim piešķirot svēruma koeficientu atkarībā no oglekļa atomu skaita attiecīgajā augstajā ogļūdeņradī, pēc tam samazina par vienu un dala ar divi).

Prasības:

G nosacījumi: ne vairāk kā 5 mol % propāna ekvivalenta (PE)

G+ nosacījumi: ne vairāk kā 8,1 mol % propāna ekvivalenta (PE)

E nosacījumi: prasības nav noteiktas. Pieļaujamais saturs E pievades nosacījumiem vēl nav noteikts. Izraudzītajā saturā būs jāietver I2,E kategorijas iekārtas drošai un efektīvai izmantošanai. Intervāls tiks paredzēts Gāzes kvalitātes rīkojumā.

(4)  Otrā gāzu saime, G gāzes tīkls, G nosacījumi: ja vismaz 99 mol % no gāzes veido metāns, oglekļa dioksīds, slāpeklis (N2) un skābeklis (O2) un vairāk nekā 6 mol % veido CO2, tad oglekļa dioksīda (CO2) saturam piemēro turpmāk minētos ierobežojumus.

Maksimālais CO2 saturs:

| | * 10,32–0,72 * N2 saturs – 0,87 * O2 saturs, un |
| --- | --- |

- 10,32–0,72 * N2 saturs – 0,87 * O2 saturs, un

| | * 10,56–0,746 * N2 saturs – 1,01 * O2 saturs, |
| --- | --- |

- 10,56–0,746 * N2 saturs – 1,01 * O2 saturs,

kur saturs ir izteikts mol %.

(5)  Turpmāk izklāstīto klientu prasību pamatā ir brīvi izraudzīti standarti un prakse.

(6)  Ārpus mājsaimniecībām izmantojamām iekārtām dažkārt izmanto 100 mbar vai lielāku nominālo spiedienu.

(69)  Trešās saimes gāze Polijā netiek piegādāta pa gāzes piegādes tīklu;

(70)  Vērtības, kas dotas MJ/m3 var izteikt kWh/m3, ja tās dala ar 3,6.

(71)  Vērtības ņemtas no Energopakalpojumu regulatora Pakalpojumu kvalitātes noteikumiem;

(72)  Vērtība ņemtas no Dekrēta 214E/2015;

(73)  Informācijas nav;

(74)  Dažām iekārtām ēdināšanas nozarē izmanto arī 50 mbar spiedienu komerciālajam butānam un 67 mbar spiedienu komerciālajam propānam. Tikai dažos gadījumos;

(75)  Saskaņā ar EN ISO 13443:1996 “Dabasgāze – standartapstākļi”.

(76)  Ja savienojuma spiediens nepārsniedz 35 mbar;

(77)  Ja savienojuma spiediens pārsniedz 35 mbar.

(78)  Uzlabota dabasgāze;

(79)  Nominālā vērtība.

(80)  Nav konkrētu ierobežojumu, ko piemēro visā tīklā; parasti tas ir no 36,9 MJ/m3 līdz 42,3 MJ/m3, bet vispārējo ierobežojumu nosaka Vobbes skaitlis;

(81)  Ārkārtas jeb apgrūtinātas apgādes situācijā šos ierobežojumus var palielināt līdz 46,5–52,85 MJ/m3 , lai varētu uzturēt apgādi. Tas ir gaidāms tikai izņēmuma gadījumos. Apgādes nosacījumi ir noteikti Gāzes drošuma (pārvaldības) noteikumos S.I. 1996 Nr. 551 (Gas Safety (Management) Regulations S.I. 1996 No. 551), kas pieejami šādā adresē:www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Konkrēta ierobežojuma nav;

(83)  Parasti tas ir 2,5 mol %, bet dažos pārvades sistēmas ieejas punktos tas var atšķirties;

(84)  Komercvajadzībām paredzētais propāns un butāns var saturēt 1,3 butadiēnu, kas ir II klases kancerogēna viela;

(85)  Kā noteikts EN437;

(86)  LPG, kas izmantojama atpūtas vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem saskaņā ar EN 1949;

(87)  Cisternas vai baloni (īpašumā), EN 16129 5. tabula un BS6891 7. tabulas A piezīme. Minētie skaitļi attiecas uz piegādes punktu regulatora vai skaitītāja (atkarībā no tā, kurš ķēdē ir pēdējais) izvadā;

(88)  Iekārta ar balonu (tieši pievienota balonam) ΔP2 (2 mbar spiediena zudums). Piezīme. Šo skaitļu gadījumā pieņemts, ka piegādes punkts ir regulatora izvads;

(89)  Iekārta ar balonu (tieši pievienota balonam), EN 16129 5. tabula. Piezīme. Šo skaitļu gadījumā pieņemts, ka piegādes punkts ir regulatora izvads;

(90)  Iekārta ar balonu (tieši pievienota balonam) ΔP2 (5 mbar spiediena zudums). Piezīme. Šo skaitļu gadījumā pieņemts, ka piegādes punkts ir regulatora izvads;

(91)  Iekārta ar balonu (tieši pievienota balonam), LPG (izmantojama atpūtas vajadzībām paredzētiem transportlīdzekļiem saskaņā ar EN1949), EN 16129 D pielikums. Piezīme. Šo skaitļu gadījumā pieņemts, ka piegādes punkts ir regulatora izvads;

(92)  BS 6891: 2015 5.3.2. punkts un IGEM/UP/2. tabula lielākām caurulēm;

(93)  UKLPG COP 22 Service Pipework

(94)  BS 6891, Property installation pipework, tieši pievienots iekārtas sistēmai ar balonu, kurā ir 2 mbar spiediens;

(95)  EN 1949; tieši pievienots iekārtas sistēmai ar balonu, kurā ir 5 mbar spiediens.

---