# Uradni list C 206/2018

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 206 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6114. junij 2018 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 206

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6114. junij 2018

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| | INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC |
| 2018/C 206/01 | Vrste plina in ustrezni dovodni tlak v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (Ta objava temelji na informacijah, ki jih je Komisija prejela od držav članic) | 1 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2018/C 206/01

Vrste plina in ustrezni dovodni tlak v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES (Ta objava temelji na informacijah, ki jih je Komisija prejela od držav članic)

(Ta objava temelji na informacijah, ki jih je Komisija prejela od držav članic)

1

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

| 14.6.2018 | SL | Uradni list Evropske unije | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

SL

Uradni list Evropske unije

C 206/1

---

Vrste plina in ustrezni dovodni tlak v skladu s členom 4(1) Uredbe (EU) 2016/426 Evropskega parlamenta in Sveta o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES

(Ta objava temelji na informacijah, ki jih je Komisija prejela od držav članic)

(2018/C 206/01)

BELGIJA

| Belgija |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina L | Skupina H | Skupina B | Skupina P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| vsebnost N2 + CO2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| vsebnost CO | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| vsebnost nenasičenega HC | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| vsebnost vodika | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — | — | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgija

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina L

Skupina H

Skupina B

Skupina P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

vsebnost N2 + CO2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

vsebnost CO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

vsebnost nenasičenega HC

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

vsebnost vodika

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

—

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

BOLGARIJA

| Bolgarija |
| --- |
| Družina plina | Druga družina (5) | Tretja družina (8) |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | 92 | 100 | — | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | 0 | 3 | (6) | (6) |
| vsebnost CO | (6) | (6) | (6) | (6) |
| vsebnost nenasičenega HC | (6) | (6) | (6) | (6) |
| vsebnost vodika | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | (6) | (6) |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Bolgarija

Družina plina

Druga družina (5)

Tretja družina (8)

Skupina plinov

Skupina H

Skupina B/P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

najmanjša

največja

najmanjša

največja

vsebnost C1 do C5 (vsota)

92

100

—

100

vsebnost N2 + CO2

0

3

(6)

(6)

vsebnost CO

(6)

(6)

(6)

(6)

vsebnost nenasičenega HC

(6)

(6)

(6)

(6)

vsebnost vodika

(6)

(6)

(6)

(6)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

(6)

(6)

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

ČEŠKA

| Češka |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | 92–99,5 | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | 0,5–8 | 0 |
| vsebnost CO | 0 | 0 |
| vsebnost nenasičenega HC | 0 | 0–65 |
| vsebnost vodika | 0 | 0 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Češka

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina B/P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota)

92–99,5

100

vsebnost N2 + CO2

0,5–8

0

vsebnost CO

0

0

vsebnost nenasičenega HC

0

0–65

vsebnost vodika

0

0

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17

20

25

25

30

35

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

DANSKA

| Danska |
| --- |
| Družina plina | Prva družina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina a (11) | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| vsebnost N2 + CO2 | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| vsebnost CO | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| vsebnost nenasičenega HC | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| vsebnost vodika | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu (14) | 0 | H2S in COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S in COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1,013 bar |

Danska

Družina plina

Prva družina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina a (11)

Skupina H

Skupina B/P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

vsebnost N2 + CO2

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

vsebnost CO

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

vsebnost nenasičenega HC

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

vsebnost vodika

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu (14)

0

H2S in COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S in COS (15): 5 mg/m3;

merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1,013 bar

NEMČIJA

| Nemčija |
| --- |
| Družina plina | Druga | Tretja |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina L | Skupina P | Skupina B |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| vsebnost CO | — | — | — | — |
| vsebnost nenasičenega HC | — | — | 10  % | 10  % |
| vsebnost vodika | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — | H2S in COS:
  5 mg/m3 | — | H2S in COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: tehnično brez / S iz COS:
  5 mg/kg | — | H2S: tehnično brez / S iz COS: 5 mg/kg |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Nemčija

Družina plina

Druga

Tretja

Skupina plinov

Skupina H

Skupina L

Skupina P

Skupina B

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota)

—

100

—

100

—

100

—

100

vsebnost N2 + CO2

2,5

4

—

—

—

vsebnost CO

—

—

—

—

vsebnost nenasičenega HC

—

—

10  %

10  %

vsebnost vodika

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

H2S in COS:

5 mg/m3

—

H2S in COS:

5 mg/m3

—

H2S: tehnično brez / S iz COS:

5 mg/kg

—

H2S: tehnično brez / S iz COS: 5 mg/kg

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

ŠPANIJA

| Španija |
| --- |
| Družina plina | Druga | Tretja |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| | (27) | (36) |
| vsebnost C1 do C5 in sledovi C6+ v % (vsota) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| vsebnost C2 v % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| vsebnost C3 v % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| vsebnost C4 v % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| vsebnost C5 v % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| vsebnost N2 + CO2 v % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| vsebnost CO v % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| vsebnost nenasičenega HC v % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| vsebnost vodika v % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu |
| | (34) | (39) |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji (35) | nazivni (35) | najvišji (35) | najnižji (35) | nazivni (35) | najvišji (35) | najnižji (35) | nazivni (35) | najvišji (35) |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1,01325 bar |

Španija

Družina plina

Druga

Tretja

Skupina plinov

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

(27)

(36)

vsebnost C1 do C5 in sledovi C6+ v % (vsota)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

vsebnost C2 v %

—

—

0

2,5

0

2

vsebnost C3 v %

—

—

80

100

0

20

vsebnost C4 v %

—

—

0

20

80

100

vsebnost C5 v %

—

—

0

1,5

0

1,5

vsebnost N2 + CO2 v %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

vsebnost CO v %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

vsebnost nenasičenega HC v %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

vsebnost vodika v %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

(34)

(39)

Dovodni tlak:

najnižji (35)

nazivni (35)

najvišji (35)

najnižji (35)

nazivni (35)

najvišji (35)

najnižji (35)

nazivni (35)

najvišji (35)

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1,01325 bar

FRANCIJA

| Francija [Tabela I] |
| --- |
| Družina plina | Prva družina | Druga družina |
| Skupina plinov | Skupina c | | Skupina H | Skupina L |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| vsebnost N2 + CO2 | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| vsebnost CO | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| vsebnost nenasičenega HC | (46) | 0 | (46) | (46) |
| vsebnost vodika | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | — | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Francija [Tabela I]

Družina plina

Prva družina

Druga družina

Skupina plinov

Skupina c

Skupina H

Skupina L

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota)

(46)

~ 21

(46)

(46)

vsebnost N2 + CO2

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

vsebnost CO

(46)

0

< 2

< 2

vsebnost nenasičenega HC

(46)

0

(46)

(46)

vsebnost vodika

(46)

0

< 6

< 6

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

—

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

| Francija [Tabela II] |
| --- |
| Družina plina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina P | Skupina B | Skupina B/P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| vsebnost CO | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| vsebnost nenasičenega HC | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| vsebnost vodika | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | 0 | 0 | 0 |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Francija [Tabela II]

Družina plina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina P

Skupina B

Skupina B/P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

99

100

99

100

99

100

vsebnost N2 + CO2

< 0,5

< 0,5

< 0,5

vsebnost CO

< 0,5

< 0,5

< 0,5

vsebnost nenasičenega HC

0,05

50

0,05

50

0,05

50

vsebnost vodika

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

0

0

0

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

HRVAŠKA

| Hrvaška |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina B/P | Skupina P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| vsebnost N2 + CO2 | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| vsebnost CO | — | — | — | — |
| vsebnost nenasičenega HC | 0 | — | — | — |
| vsebnost vodika | 0 | 0 | 0 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu |
| H2S + COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *toksini RHS [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Hrvaška

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina B/P

Skupina P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

85

98

95

99

95

99

vsebnost N2 + CO2

0

7

0

9,8

—

vsebnost CO

—

—

—

—

vsebnost nenasičenega HC

0

—

—

—

vsebnost vodika

0

0

0

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

H2S + COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*toksini RHS [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

CIPER

| Ciper |
| --- |
| Družina plina | Tretja družina |
| Skupina plinov | |
| | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| vsebnost N2 + CO2 | (50) |
| vsebnost CO | (50) |
| vsebnost nenasičenega HC | 0,03 | 42,78 |
| vsebnost vodika | (50) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | (50) |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave (54) [v mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | (50) |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | (50) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Ciper

Družina plina

Tretja družina

Skupina plinov

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

vsebnost N2 + CO2

(50)

vsebnost CO

(50)

vsebnost nenasičenega HC

0,03

42,78

vsebnost vodika

(50)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

(50)

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave (54) [v mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

(50)

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

(50)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

LATVIJA

| Latvija |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| vsebnost N2 + CO2 | ~ 1 | 0 | 1 |
| vsebnost CO | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| vsebnost nenasičenega HC | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| vsebnost vodika | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | - | - |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Latvija

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina B/P

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

96,5

98,5

98,8

vsebnost N2 + CO2

~ 1

0

1

vsebnost CO

~ 0,36

0

1

vsebnost nenasičenega HC

0,06

0,07

0

1

vsebnost vodika

0,06

0,07

0

1

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

-

-

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17

20

25

20

30

45

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

17

20

25

20

30

45

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

20 °C (63)

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

20 °C (63)

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITVA

| Litva |
| --- |
| Družina plina | Druga družina |
| Skupina plinov | Skupina H |
| | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | 90 | — |
| vsebnost N2 + CO2 | — | 5,5 |
| vsebnost CO | (64) |
| vsebnost nenasičenega HC | — | — |
| vsebnost vodika | — | 2 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | prepovedano |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 21 | — | 30 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 25 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 20 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Litva

Družina plina

Druga družina

Skupina plinov

Skupina H

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

34,56

—

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

47,016

51,984

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

90

—

vsebnost N2 + CO2

—

5,5

vsebnost CO

(64)

vsebnost nenasičenega HC

—

—

vsebnost vodika

—

2

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

prepovedano

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

21

—

30

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

25 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

20 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

LUKSEMBURG

| Luksemburg |
| --- |
| Družina plina | Druga družina |
| Skupina plinov | Skupina H |
| | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | > 86 | 99 |
| vsebnost N2 + CO2 | — | 4,5 |
| vsebnost CO | (65) |
| vsebnost nenasičenega HC | (65) |
| vsebnost vodika | (65) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| dovodni tlak na mestu oddaje (68) [v mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | 1,6 |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Luksemburg

Družina plina

Druga družina

Skupina plinov

Skupina H

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

49,0

56,5

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

> 86

99

vsebnost N2 + CO2

—

4,5

vsebnost CO

(65)

vsebnost nenasičenega HC

(65)

vsebnost vodika

(65)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

dovodni tlak na mestu oddaje (68) [v mbar]

19,7

20

24,3

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

1,6

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

NIZOZEMSKA

| Nizozemska (1) |
| --- |
| Družina plina | Prva | Druga | Tretja |
| Skupina plinov | | | |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbejev indeks (2) [v MJ/m3] | | | plinsko omrežje H: 44,59
  plinsko omrežje G, pogoji G: 41,23
  plinsko omrežje G, pogoji G+: 41,23 | plinsko omrežje H: 52,84
  plinsko omrežje G, pogoji G: 42,13
  plinsko omrežje G, pogoji G+: 42,98 | | |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) (3) | | | | | | |
| vsebnost N2 + CO2 | | | | plinsko omrežje H: ≤ 3,2 mol % (podsistem Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (drugod na Nizozemskem)
  plinsko omrežje G, pogoji G in G+: ≤ 10,3 mol % (omrežji RTL in RNB), ≤ 8 mol % (HTL v provincah Severna Holandija, Južna Holandija, Utrecht in Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL drugod na Nizozemskem) (4). | | |
| vsebnost CO | | | | plinsko omrežje H: ≤ 1,5 mol % (rafinerijski plinski sistem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (drugod na Nizozemskem)
  plinsko omrežje G: pogoji G in G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); za pogoje E vrednosti še niso bile določene. | | |
| vsebnost nenasičenega HC | | | | Glej odlok o kakovosti plina. | | |
| vsebnost vodika | | | | plinsko omrežje H: ≤ 40 mol % (rafinerijski plinski sistem); ≤ 0,02 mol % (drugod na Nizozemskem)
  plinsko omrežje G: pogoji G in G+: ≤ 0,02 mol % (RTL in HTL); ≤ 0,5 mol % (omrežje RNB)
  za pogoje E: vrednosti še niso bile določene | | |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | | | | Glej odlok o kakovosti plina. Uporablja se tudi uredba REACH. | | |
| Dovodni tlak: (5) |
| Družina plina | Prva | Druga | Tretja |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | | | | plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj
  plinsko omrežje G: pogoji G in G+: 20 mbar, pogoji E: najmanj 17 mbar | plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj
  plinsko omrežje G: pogoji G in G+: nazivni 25 mbar, (6) pogoji E: nazivni 20 mbar | plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj
  plinsko omrežje G: pogoji G in G+: največ 30 mbar, pogoji E: največ 25 mbar | propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | | | | | | | | | |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | | | | | | | | | |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 |

Nizozemska (1)

Družina plina

Prva

Druga

Tretja

Skupina plinov

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

Wobbejev indeks (2) [v MJ/m3]

plinsko omrežje H: 44,59

plinsko omrežje G, pogoji G: 41,23

plinsko omrežje G, pogoji G+: 41,23

plinsko omrežje H: 52,84

plinsko omrežje G, pogoji G: 42,13

plinsko omrežje G, pogoji G+: 42,98

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota) (3)

vsebnost N2 + CO2

plinsko omrežje H: ≤ 3,2 mol % (podsistem Oude Pekela), ≤ 2,5 mol % (drugod na Nizozemskem)

plinsko omrežje G, pogoji G in G+: ≤ 10,3 mol % (omrežji RTL in RNB), ≤ 8 mol % (HTL v provincah Severna Holandija, Južna Holandija, Utrecht in Flevoland), ≤ 3 mol % (HTL drugod na Nizozemskem) (4).

vsebnost CO

plinsko omrežje H: ≤ 1,5 mol % (rafinerijski plinski sistem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (drugod na Nizozemskem)

plinsko omrežje G: pogoji G in G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); za pogoje E vrednosti še niso bile določene.

vsebnost nenasičenega HC

Glej odlok o kakovosti plina.

vsebnost vodika

plinsko omrežje H: ≤ 40 mol % (rafinerijski plinski sistem); ≤ 0,02 mol % (drugod na Nizozemskem)

plinsko omrežje G: pogoji G in G+: ≤ 0,02 mol % (RTL in HTL); ≤ 0,5 mol % (omrežje RNB)

za pogoje E: vrednosti še niso bile določene

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

Glej odlok o kakovosti plina. Uporablja se tudi uredba REACH.

Dovodni tlak: (5)

Družina plina

Prva

Druga

Tretja

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj

plinsko omrežje G: pogoji G in G+: 20 mbar, pogoji E: najmanj 17 mbar

plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj

plinsko omrežje G: pogoji G in G+: nazivni 25 mbar, (6) pogoji E: nazivni 20 mbar

plinsko omrežje H: brez posebnih pričakovanj

plinsko omrežje G: pogoji G in G+: največ 30 mbar, pogoji E: največ 25 mbar

propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25

AVSTRIJA

| Avstrija |
| --- |
| Družina plina | Druga |
| Skupina plinov | Skupina H |
| | najmanjša | največja |
| GCV: bruto kalorična vrednost [v MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Sestava plina |
| (skupna) vsebnost
  C1 to C5 [v mol %] | 89 | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 [v mol %] | 0 | 7 |
| vsebnost CO [v mol %] | 0 | 0 |
| vsebnost nenasičenih
  ogljikovodikov [v mol %] | 0 | 0 |
| vsebnost vodika [v mol %] | 0 | 4 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | tehnično brez |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave v mbar | 18 | 20 | 25 |
| dovodni tlak na mestu oddaje v mbar: | po pogodbi med upraviteljem plinskega omrežja in stranko |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov v mbar | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Avstrija

Družina plina

Druga

Skupina plinov

Skupina H

najmanjša

največja

GCV: bruto kalorična vrednost [v MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

45,3

53,5

Sestava plina

(skupna) vsebnost

C1 to C5 [v mol %]

89

100

vsebnost N2 + CO2 [v mol %]

0

7

vsebnost CO [v mol %]

0

0

vsebnost nenasičenih

ogljikovodikov [v mol %]

0

0

vsebnost vodika [v mol %]

0

4

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

tehnično brez

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave v mbar

18

20

25

dovodni tlak na mestu oddaje v mbar:

po pogodbi med upraviteljem plinskega omrežja in stranko

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov v mbar

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

POLJSKA

| Poljska |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Plini v kombinaciji z drugo družino | Tretja družina (69) |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina Lm | Skupina Ln | Skupina Ls | Skupina Lw | — |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vsebnost N2 + CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vsebnost CO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vsebnost nenasičenega HC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| vsebnost vodika | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — | — | — | — | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 25 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 0 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Poljska

Družina plina

Druga družina

Plini v kombinaciji z drugo družino

Tretja družina (69)

Skupina plinov

Skupina H

Skupina Lm

Skupina Ln

Skupina Ls

Skupina Lw

—

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbejev indeks [v MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

vsebnost N2 + CO2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

vsebnost CO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

vsebnost nenasičenega HC

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

vsebnost vodika

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

—

—

—

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

—

—

—

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

25 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

0 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGALSKA

| Portugalska |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| vsebnost N2 + CO2 | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| vsebnost CO | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| vsebnost nenasičenega HC | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| vsebnost vodika | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3 |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | — | 25 °C (75) |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugalska

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

vsebnost N2 + CO2

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

vsebnost CO

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

vsebnost nenasičenega HC

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

vsebnost vodika

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S < 4 mg/m3

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

20

37  (74)

30 (74)

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

21

35,5

37

28,5

30

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

1,5

1,5

1,5

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

—

25 °C (75)

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINSKA

| Finska |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina B/P |
| | najmanjša | nazivna | največja | najmanjša | nazivna | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| vsebnost CO | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| vsebnost nenasičenega HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| vsebnost vodika | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 vol. %
  (5 mg/m3) | — | — | 1,3-butadien: 0,01 |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | — | — | — | — | — | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Finska

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina B/P

najmanjša

nazivna

največja

najmanjša

nazivna

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

95

99,19

100

99

—

100

vsebnost N2 + CO2

0

0,80

4,5

—

—

0,04

vsebnost CO

0

0

0

—

—

0,02

vsebnost nenasičenega HC

0

0

0

0

0

0,01

vsebnost vodika

0

0

0

—

—

—

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

0

0

H2S:

0,00025 vol. %

(5 mg/m3)

—

—

1,3-butadien: 0,01

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

17

20

25

25

30

35

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

—

—

—

—

—

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

ŠVEDSKA

| Švedska |
| --- |
| Družina plina | Prva družina | Druga družina | | Tretja družina |
| Skupina plinov | | Skupina H | (78) | |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost C1 do C5 (vsota) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| vsebnost N2 + CO2 | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| vsebnost CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vsebnost nenasičenega HC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vsebnost vodika | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | — | — | — | — |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Švedska

Družina plina

Prva družina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

(78)

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost C1 do C5 (vsota)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

vsebnost N2 + CO2

35

38

0,50

2,48

0

4

0

vsebnost CO

0

0

0

0

vsebnost nenasičenega HC

0

0

0

0

vsebnost vodika

0

0,5

0

0

1

0

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

—

—

—

—

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave [v mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

2

—

2

—

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

ZDRUŽENO KRALJESTVO

| Združeno kraljestvo |
| --- |
| Družina plina | Druga družina | Tretja družina |
| Skupina plinov | Skupina H | Skupina P | Skupina B |
| | najmanjša | največja | najmanjša | največja | najmanjša | največja |
| Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbejev indeks [v MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti: |
| vsebnost
  C1 do C5 (vsota) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| vsebnost N2 + CO2 | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | prazno | prazno |
| vsebnost CO | (82) | (82) | prazno | prazno |
| vsebnost nenasičenega HC | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| vsebnost vodika | — | 0,1
  mol % | prazno | prazno |
| Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu | mejna vrednost H2S ≤ 5 mg/m3 | (84) | (84) |
| Dovodni tlak: |
| | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji | najnižji | nazivni | najvišji |
| dovodni tlak na vhodu naprave (85) [v mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93) 2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV) |
| referenčna temperatura zgorevanja [°C] | 15 °C |
| referenčna temperatura merjenja prostornine [°C] | 15 °C |
| referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar] | 1 013,25 mbar |

Združeno kraljestvo

Družina plina

Druga družina

Tretja družina

Skupina plinov

Skupina H

Skupina P

Skupina B

najmanjša

največja

najmanjša

največja

najmanjša

največja

Bruto kalorična vrednost (GCV) [v MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbejev indeks [v MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Sestava plina po prostornini v % celotne vsebnosti:

vsebnost

C1 do C5 (vsota)

(82)

(82)

100

100

100

100

vsebnost N2 + CO2

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

prazno

prazno

vsebnost CO

(82)

(82)

prazno

prazno

vsebnost nenasičenega HC

(82)

(82)

0

100

0

100

vsebnost vodika

—

0,1

mol %

prazno

prazno

Informacije o strupenih sestavinah v plinastem gorivu

mejna vrednost H2S ≤ 5 mg/m3

(84)

(84)

Dovodni tlak:

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

najnižji

nazivni

najvišji

dovodni tlak na vhodu naprave (85) [v mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

dovodni tlak na mestu oddaje [v mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

dopustna izguba tlaka v plinasti napravi končnih uporabnikov [v mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93) 2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Referenčni pogoji za Wobbejev indeks in bruto kalorično vrednost (GCV)

referenčna temperatura zgorevanja [°C]

15 °C

referenčna temperatura merjenja prostornine [°C]

15 °C

referenčni tlak merjenja prostornine [v mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Komercialni butan, kot je opisan v kraljevem odloku z dne 20. decembra 1999;

(2)  Komercialni propan, kot je opisan v kraljevem odloku z dne 20. decembra 1999;

(3)  Ni regulirano;

(4)  Le za nekatere negospodinjske naprave (catering itd.).

(5)  Vir: bolgarsko združenje za zemeljski plin;

(6)  Podatki niso na voljo;

(7)  Pri dovodnem tlaku 130 mbar na predajnem mestu izguba tlaka ni določena. Zahteva se pretok pod 6 m/s;

(8)  Vir: bolgarsko združenje za bencin in plin;

(9)  Navedena vrednost ustreza regulatorjem tlaka, ki se običajno razdeljujejo v Bolgariji. Kot možnost je dovoljena tudi nazivna vrednost 50 mbar;

(10)  Odvisno od objekta. Vprašanje ni relevantno.

(11)  Mestni plin na Danskem je sestavljen iz mešanice zemeljskega plina in zraka;

(12)  Danski organ za varnostno tehnologijo ne regulira bruto kalorične vrednosti;

(13)  Ni regulirano;

(14)  Vse navedene vrednosti so brez žvepla iz dišave;

(15)  Merjeno kot žveplo;

(16)  Dovodni tlak na mestu oddaje določijo lokalni distributerji mestnega plina;

(17)  Danski organ za varnostno tehnologijo ne regulira bruto kalorične vrednosti, relativna gostota zemeljskega plina pa mora biti med 0,555 in 0,7;

(18)  Izredni pogoji oskrbe: če danski organ za varnostno tehnologijo odobri poseben načrt izrednih ukrepov, ki dovoljuje oskrbo v izrednem razponu, je lahko Wobbejev indeks med 47,44 in 48,12 MJ/m3;

(19)  Dovodni tlak na mestu oddaje določijo lokalni distributerji zemeljskega plina;

(20)  Plini tretje družine morajo biti vedno skladni z mednarodnim standardom ISO 9162.

(21)  Skupina H: pri ustreznih plinskih napravah (npr. kategorija naprave I2E) se lahko odstopanja Wobbejevega indeksa do WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3) tolerirajo v omejenih obdobjih, da se prepreči pomanjkanje oskrbe, pri čemer naprava ostane nastavljena na WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  Skupina L: pri ustreznih plinskih napravah (npr. kategorija naprave I2ELL) se lahko odstopanja Wobbejevega indeksa do WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3) tolerirajo v omejenih obdobjih, da se uporabijo zemeljski plini, bogati z inertnimi plini, pri čemer naprava ostane nastavljena na WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/m3 (15 °C));

(23)  Samo za gospodinjsko ali podobno uporabo; možna odstopanja za trgovino ali industrijo;

(24)  Nazivna;

(25)  Samo iz nepremične posode;

(26)  Vodik, dušik, kisik in metan.

(27)  Na podlagi podrobnega protokola o standardih za tehnično upravljanje plinskega sistem PD-01 „Merjenje, kakovost in odorizacija plina“ („Medición, Calidad y Odorización de Gas“);

(28)  Najmanjša vrednost ni določena, kar omogoča skladnost z najmanjšimi vrednostmi GVC in Wobbejevega indeksa;

(29)  Ne sme presegati tistega, kar omogoča skladnost z največjimi vrednostmi GVC in Wobbejevega indeksa;

(30)  Za CO2. Za mešanice – omogoča skladnost z najmanjšimi vrednostmi GVC in Wobbejevega indeksa;

(31)  V zemeljskem plinu;

(32)  V plinih nekonvencionalnega izvora (tabela 4 v PD-01);

(33)  Ni določena. Omogoča skladnost z najvišjim rosiščem +5 °C med 1 in 70 bar;

(34)  Zemeljski plin ne sme vsebovati strupenih sestavin;

(35)  Med napravami za negospodinjsko uporabo se lahko tlak razlikuje glede na način delovanja naprave (vse–nič, vse–malo–nič ali variabilno) v skladu z navedbami v navodilih proizvajalca;

(36)  Sestava plina je zakonsko določena v kraljevem odloku 61/2006 z dne 31. januarja 2006 o določitvi specifikacij bencina, dizelskega goriva in utekočinjenega naftnega plina ter urejanju uporabe nekaterih biogoriv;

(37)  Olefini skupaj;

(38)  Diolefini + acetilen;

(39)  Utekočinjen naftni plin ne sme vsebovati strupenih sestavin;

(40)  Kategorija naprave 3+;

(41)  Kategorija naprave 3P(50);

(42)  Kategorija naprave 3P(37);

(43)  Kategorija naprave 3R;

(44)  Kategorija naprave 3B.

(45)  Povprečna vrednost;

(46)  Ni na voljo;

(47)  V primeru priključitve na prenosno omrežje;

(48)  Le za nekatere naprave za negospodinjsko uporabo.

(49)  Ti podatki so empirični in opredeljeni kot mejna vrednost na podlagi praktičnih izkušenj. V standardu kakovosti plinskih goriv se ne omenjajo toksini RHS [mg/m3].

(50)  Ni določeno;

(51)  Utekočinjen naftni plin s 100 % butana;

(52)  Utekočinjen naftni plin s 60 % propana in 40 % butana;

(53)  Povprečna vsebnost utekočinjenega naftnega plina po prostornini za leto 2017;

(54)  Odvisno od uporabe najvišji dovoljeni delovni tlak utekočinjenega naftnega plina v cevovodu v stavbi ne sme presegati navedenih omejitev, razen če je proizvajalec naprave na plin certificiral za višje tlake in jih je pregledal inšpektor oddelka za delovno inšpekcijo;

(55)  Naprave na plin s tlakom na priključku do 50 mbar;

(56)  Kotlovnice centralnega ogrevanja;

(57)  Kotlovnice v velikih stavbah, bolnišnicah, hotelih itd. s skupno oskrbo do 300 kg/h;

(58)  Kotlovnice v velikih stavbah, bolnišnicah, hotelih itd. s skupno oskrbo nad 300 kg/h;

(59)  Komercialne kuhinje;

(60)  Druge komercialne naprave;

(61)  Učni laboratoriji;

(62)  Raziskovalni laboratoriji.

(63)  Dogovor v skladu s pogoji za suhi plin v Latviji: temperatura 20 °C, atmosferski tlak 1,01325 bar.

(64)  Ni regulirano.

(65)  Se ne meri;

(66)  Za gorilnike s pulziranjem zraka;

(67)  Najvišji in najnižji, ki ju morajo proizvajalci naprav upoštevati (zelo spremenljive vrednosti);

(68)  Tlak ob izhodu števca, ob upoštevanju tolerance zaradi reguliranja in padca tlaka v števcu.

(1)  Za plinske naprave, povezane na omrežje (zemeljskega) plina (druga družina)

Člen 11 akta o plinu (ki se nanaša na javno plinsko omrežje) se glasi:

| 1. | Plin, ki se vnaša v plinsko prenosno omrežje ali ki ga na izhodnih točkah dobavljajo upravljavci omrežja, izpolnjuje zahteve, ki se določijo z ministrskim odlokom. Te zahteve se lahko razlikujejo za vhodne in izhodne točke glede na energijsko vrednost, raven tlaka in regijo. |
| --- | --- |

1.

Plin, ki se vnaša v plinsko prenosno omrežje ali ki ga na izhodnih točkah dobavljajo upravljavci omrežja, izpolnjuje zahteve, ki se določijo z ministrskim odlokom. Te zahteve se lahko razlikujejo za vhodne in izhodne točke glede na energijsko vrednost, raven tlaka in regijo.

| 2. | Zahteve iz točke 1 v vsakem primeru zajemajo varnost, učinkovitost (v vsakem primeru vključno z zmanjševanjem družbenih stroškov), zanesljivost in trajnostnost prenosa in uporabe plina. |
| --- | --- |

2.

Zahteve iz točke 1 v vsakem primeru zajemajo varnost, učinkovitost (v vsakem primeru vključno z zmanjševanjem družbenih stroškov), zanesljivost in trajnostnost prenosa in uporabe plina.

Točka 2 zlasti pomeni, da je treba ne glede na določbe ministrskega odloka pri dobavi plina ali kadar se ta dobava spreminja, ohranjati varnost in učinkovitost. V zvezi s tem so prvotnega pomena tehnične zmogljivosti obstoječih naprav in obstoječih plinskih omrežij.

Razvrstitev dobave plina v omrežju (zemeljskega) plina

| | Na Nizozemskem obstajajo z vidika plinskih naprav tri glavne skupine javnih plinskih omrežij:






  1. | plinsko omrežje H, ki ga sestavljajo regionalni sistemi, od katerih imajo nekateri svoje specifikacije za pogoje dobave plina. Približno 80 velikih odjemalcev je povezanih na omrežje H in omrežje H regionalnih upravljavcev omrežja RNB (Regionale netbeheerders) velikih odjemalcev; |
| --- | --- | --- |

Na Nizozemskem obstajajo z vidika plinskih naprav tri glavne skupine javnih plinskih omrežij:

1.

plinsko omrežje H, ki ga sestavljajo regionalni sistemi, od katerih imajo nekateri svoje specifikacije za pogoje dobave plina. Približno 80 velikih odjemalcev je povezanih na omrežje H in omrežje H regionalnih upravljavcev omrežja RNB (Regionale netbeheerders) velikih odjemalcev;

| 2. | plinsko omrežjo G, ki zajema tri pogoje stabilne dobave:






  (a) | pogoji dobave G, ki se trenutno uporabljajo po vsem plinskem omrežju G, |
| --- | --- | --- |

2.

plinsko omrežjo G, ki zajema tri pogoje stabilne dobave:

(a)

pogoji dobave G, ki se trenutno uporabljajo po vsem plinskem omrežju G,

| (b) | pogoji dobave G+, ki se ne bodo začeli uporabljati pred letom 2022, |
| --- | --- |

(b)

pogoji dobave G+, ki se ne bodo začeli uporabljati pred letom 2022,

| (c) | pogoji dobave E, ki se ne bodo začeli uporabljati pred letom 2030. Po pričakovanjih se bodo ti pogoji dobave lahko uporabljali v življenjski dobi plinskih naprav, ki bodo na novo povezane leta 2018. Za pogoje dobave E še niso bile pripravljene konkretne zakonske zahteve za dobavo plina, kot obstajajo za pogoje G in G+. Pripravljene bodo pred dejansko uvedbo pogojev dobave E. Zajemale bodo ustreznost (v smislu člena 11 akta o plinu) dobavljenih plinov za naprave v kategoriji naprav I2,E z nazivnim tlakom naprave 20 mbar; |
| --- | --- |

(c)

pogoji dobave E, ki se ne bodo začeli uporabljati pred letom 2030. Po pričakovanjih se bodo ti pogoji dobave lahko uporabljali v življenjski dobi plinskih naprav, ki bodo na novo povezane leta 2018. Za pogoje dobave E še niso bile pripravljene konkretne zakonske zahteve za dobavo plina, kot obstajajo za pogoje G in G+. Pripravljene bodo pred dejansko uvedbo pogojev dobave E. Zajemale bodo ustreznost (v smislu člena 11 akta o plinu) dobavljenih plinov za naprave v kategoriji naprav I2,E z nazivnim tlakom naprave 20 mbar;

| 3. | plinsko omrežje L, ki je namenjeno izvozu in iz katerega se na ozemlju Nizozemske v smislu Uredbe (EU) 2016/426 plin ne dobavlja. |
| --- | --- |

3.

plinsko omrežje L, ki je namenjeno izvozu in iz katerega se na ozemlju Nizozemske v smislu Uredbe (EU) 2016/426 plin ne dobavlja.

| | Poleg tega so omrežja razvrščena na tri podravni glede na raven tlaka:






  1. | omrežje glavnega prenosnega plinovoda HTL (hoofdtransportleiding), |
| --- | --- | --- |

Poleg tega so omrežja razvrščena na tri podravni glede na raven tlaka:

1.

omrežje glavnega prenosnega plinovoda HTL (hoofdtransportleiding),

| 2. | omrežje regionalnega prenosnega plinovoda RTL (regionale transportleiding), |
| --- | --- |

2.

omrežje regionalnega prenosnega plinovoda RTL (regionale transportleiding),

| 3. | omrežje RNB. |
| --- | --- |

3.

omrežje RNB.

Plin se lahko dobavlja na podlagi katere koli ravni tlaka. Pogoji dobave plina se lahko razlikujejo med ravnmi tlaka.

| | Za druge plinske naprave | Za pline, ki se ne dobavljajo prek omrežja (zemeljskega) plina, kot so propan, butan in njune mešanice, ne obstaja nobena posebna zakonodaja. Zadevne strani se običajno za dobavo takih plinov dogovorijo na podlagi zasebnega prava, pogosto s prostovoljnimi standardi. V tej prilogi so za namene obveščanja navedene standardne vrednosti, ki se pogosto uporabljajo. |
| --- | --- | --- |

Za druge plinske naprave

Za pline, ki se ne dobavljajo prek omrežja (zemeljskega) plina, kot so propan, butan in njune mešanice, ne obstaja nobena posebna zakonodaja. Zadevne strani se običajno za dobavo takih plinov dogovorijo na podlagi zasebnega prava, pogosto s prostovoljnimi standardi. V tej prilogi so za namene obveščanja navedene standardne vrednosti, ki se pogosto uporabljajo.

(2)  Za plinske naprave, povezane na omrežje (zemeljskega) plina (druga družina)

Plinsko omrežje H: odvisno od regionalnega sistema.

| Regionalni sistem plinskega omrežja H, kot je naveden v odloku o kakovosti plina | Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina | Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina | Pretvorjeni Wobbejev indeks | Pretvorjeni Wobbejev indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| najmanjši | največji | najmanjši | največji |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Drugi plinski sistemi | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Plinski sistem Delfzijl | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Plinski sistem Eemshaven | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Plinski sistem Zuidoost-Drenthe | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Plinski sistem GZI (gaszuiveringsinstallatie) (obrat za čiščenje plina) | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Plinski sistem IJmond | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| Provinca Limburg | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Province Severna Holandija, Južna Holandija in Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Rafinerijski plinski sistem | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Plinski sistem Westgas/Waalhaven | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Plinski sistem Maasmond | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| Plinski sistem utekočinjenega zemeljskega plina | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Pretvorbeni količnik, uporabljen za pretvorbo iz 25/0 v 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

Regionalni sistem plinskega omrežja H, kot je naveden v odloku o kakovosti plina

Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina

Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina

Pretvorjeni Wobbejev indeks

Pretvorjeni Wobbejev indeks

najmanjši

največji

najmanjši

največji

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Drugi plinski sistemi

47,0

55,7

44,59

52,84

Plinski sistem Delfzijl

48,6

55,7

46,11

52,84

Plinski sistem Eemshaven

47,2

55,7

44,78

52,84

Plinski sistem Zuidoost-Drenthe

49,0

55,7

46,49

52,84

Plinski sistem GZI (gaszuiveringsinstallatie) (obrat za čiščenje plina)

43,46

55,7

41,23

52,84

Plinski sistem IJmond

43,46

55,7

41,23

52,84

Provinca Limburg

49,0

55,7

46,49

52,84

Province Severna Holandija, Južna Holandija in Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

Rafinerijski plinski sistem

48,3

55,7

45,82

52,84

Plinski sistem Westgas/Waalhaven

47,0

57,5

44,59

54,55

Plinski sistem Maasmond

47,0

56

44,59

53,13

Plinski sistem utekočinjenega zemeljskega plina

47,0

57,2

44,59

54,27

Pretvorbeni količnik, uporabljen za pretvorbo iz 25/0 v 15/15

0,9487

0,9487

Plinsko omrežje G:

| Pogoji dobave plina G, kot so navedeni v odloku o kakovosti plina | Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina | Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina | Pretvorjeni Wobbejev indeks | Pretvorjeni Wobbejev indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | najmanjši | največji | najmanjši | največji |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Pogoji G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Pogoji G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Pogoji E | i) | i) | i) | i) |
| Pretvorbeni količnik, uporabljen za pretvorbo iz 25/0 v 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Opomba 1) Dovoljeni razpon Wobbejevega indeksa za pogoje dobave E še ni bil določen. Izbrani razpon bo omogočil varno in učinkovito uporabo naprav kategorije I2,E. Pravočasno bo določen v odloku o kakovosti plina. |

Pogoji dobave plina G, kot so navedeni v odloku o kakovosti plina

Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina

Wobbejev indeks, odlok o kakovosti plina

Pretvorjeni Wobbejev indeks

Pretvorjeni Wobbejev indeks

najmanjši

največji

najmanjši

največji

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Pogoji G

43,46

44,41

41,23

42,13

Pogoji G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Pogoji E

i)

i)

i)

i)

Pretvorbeni količnik, uporabljen za pretvorbo iz 25/0 v 15/15

0,9487

0,9487

Opomba 1) Dovoljeni razpon Wobbejevega indeksa za pogoje dobave E še ni bil določen. Izbrani razpon bo omogočil varno in učinkovito uporabo naprav kategorije I2,E. Pravočasno bo določen v odloku o kakovosti plina.

(3)  Za plinske naprave, povezane na omrežje (zemeljskega) plina (druga družina)

Glede vsote vsebnosti C1 do C5 posebne zakonske zahteve ne obstajajo. Obstajajo pa zahteve glede največjega ekvivalenta propana v nekaterih pogojih dobave v plinskem omrežju G.

(Pojasnilo o ekvivalentu proprana: enota vsebnosti višjih ogljikovodikov v plinu, izračunane kot vsota deležev v mol % višjih ogljikovodikov v plinu, pri čemer se vsakemu višjemu ogljikovodiku dodeli utežni faktor števila ogljikovih atomov v zadevnem višjem ogljikovodiku minus ena, deljeno z dve.)

Zahteve so:

pogoji G: največ 5 mol % ekvivalenta propana,

pogoji G+: največ 8,1 mol % ekvivalenta propana,

pogoji E: ni posebnih zakonskih zahtev. Dovoljena vsebnost za pogoje dobave E še ni bila določena. Izbrana vsebnost bo omogočila varno in učinkovito uporabo naprav kategorije I2,E. Pravočasno bo določena v odloku o kakovosti plina.

(4)  Druga družina plina, plinsko omrežje G, pogoji G: za vsebnost ogljikovega dioksida se uporabljajo naslednje omejitve (CO2), če plin vsaj v 99 mol % sestavljajo metan, ogljikov dioksid, dušik (N2) in kisik (O2), več kot 6 mol % pa sestavlja CO2.

Največja vsebnost CO2 je najmanj:

| | * 10,32 – 0,72 * vsebnosti N2 – 0,87 * vsebnosti O2 ter |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * vsebnosti N2 – 0,87 * vsebnosti O2 ter

| | * 10,56 – 0,746 * vsebnosti N2 – 1,01 * vsebnosti O2, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * vsebnosti N2 – 1,01 * vsebnosti O2,

pri čemer je vsebnost izražena v mol %;

(5)  Navedena pričakovanja odjemalcev temeljijo na prostovoljnih standardih in praksah;

(6)  Pri negospodinjskih uporabah se včasih uporabljajo nazivni tlaki 100 mbar in več.

(69)  Poljsko distribucijsko omrežje za plin ne dobavlja plina tretje družine;

(70)  Vrednosti, navedene v MJ/m3, se lahko pretvorijo v kWh/m3 tako, da se delijo s 3,6.

(71)  Vrednosti iz predpisov regulatorja energetskih storitev o kakovosti storitev;

(72)  Vrednosti iz zakonskega odloka št. 214E/2015;

(73)  Informacije niso na voljo;

(74)  Nekatere naprave v cateringu uporabljajo tudi tlak 50 mbar za komercialni butan in 67 mbar za komercialni propan. To so preostali primeri;

(75)  Po standardu ISO 13443:1996 Zemeljski plin – Standardni referenčni pogoji.

(76)  Kadar priključni tlak ni večji od 35 mbar;

(77)  Kadar je priključni tlak večji od 35 mbar.

(78)  Izboljšani bioplin;

(79)  Nazivna vrednost.

(80)  Brez posebnih omejitev, ki bi veljale v celotnem omrežju, običajno med 36,9 MJ/m3 do 42,3 MJ/m3, vendar splošno omejitev določa Wobbejev indeks;

(81)  V primeru motenj v oskrbi se lahko te omejitve razširijo na 46,5–52,85 MJ/m3, da se omogoči ohranjanje oskrbe; to se pričakuje le v izjemnih okoliščinah. Pogoji oskrbe so določeni v uredbah o varnosti na področju plina (upravljanje) – zakonski instrument 1996 št. 551, ki je na voljo na www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Brez določene omejitve;

(83)  Običajno 2,5 mol %, vendar se lahko razlikuje na nekaterih vstopnih točkah v prenosni sistem;

(84)  Komercialni propan in butan lahko vsebujeta snov 1,3 butadien, ki je razvrščena kot rakotvorna v razredu II;

(85)  Kot v standardu EN 437;

(86)  Utekočinjen naftni plin za bivalna vozila po standardu EN 1949;

(87)  Skupne posode ali jeklenke (ki oskrbujejo objekt), referenčni standard EN 16129, tabela 5, in britanski standard BS 6891, tabela 7, opomba A – Te številke se nanašajo na predajna mesta pri izstopni točki regulatorja ali merilniku (kar koli je zadnje);

(88)  Naprava z jeklenko (neposredno priključena na jeklenko), ΔP2 (izguba tlaka 2 mbar). Opomba: Ti podatki temeljijo na predpostavki, da je predajno mesto izstopna točka regulatorja;

(89)  Naprava z jeklenko (neposredno priključena na jeklenko), referenčni standard EN 16129, tabela 5. Opomba: Ti podatki temeljijo na predpostavki, da je predajno mesto izstopna točka regulatorja;

(90)  Naprava z jeklenko (neposredno priključena na jeklenko), ΔP2 (izguba tlaka 5 mbar). Opomba: Ti podatki temeljijo na predpostavki, da je predajno mesto izstopna točka regulatorja;

(91)  Naprava z jeklenko (neposredno priključena na jeklenko), utekočinjen naftni plin (za bivalna vozila po standardu EN 1949), referenčni standard EN 16129, Priloga D. Opomba: Ti podatki temeljijo na predpostavki, da je predajno mesto izstopna točka regulatorja;

(92)  Referenčni britanski standard BS 6891: 2015 klavzula 5.3.2 in IGEM/UP/Tabela 2 za širše cevi;

(93)  UKLPG COP 22 servisni cevovod;

(94)  Britanski standard BS 6891, nameščanje cevovodov v objektih; sistemi naprav z jeklenko, neposredno priključenih na jeklenko, ki določajo 2 mbar;

(95)  Standard EN 1949; sistemi naprav z jeklenko, neposredno priključenih na jeklenko, ki določajo 5 mbar.

---