# Europos Sąjungos C 206/2018

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 206 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 61 metai2018m. birželio 14d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 206

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

61 metai2018m. birželio 14d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| | VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI |
| 2018/C 206/01 | Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį (Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių) | 1 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2018/C 206/01

Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį (Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

(Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

1

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

| 14.6.2018 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 206/1

---

Dujų rūšys ir atitinkami tiekimo slėgiai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/426 dėl dujinį kurą deginančių prietaisų, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/142/EB, 4 straipsnio 1 dalį

(Šis skelbimas grindžiamas informacija, kurią Komisija gavo iš valstybių narių)

(2018/C 206/01)

BELGIJA

| Belgija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | L grupė | H grupė | B grupė | P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2 kiekis | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO kiekis | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Vandenilio kiekis | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | — | — | — |
| Tiekimo slėgis |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28 – 30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Wobbe indekso ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

L grupė

H grupė

B grupė

P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbe skaičius [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2 kiekis

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO kiekis

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Vandenilio kiekis

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

—

—

—

Tiekimo slėgis

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28 – 30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Wobbe indekso ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

BULGARIJA

| Bulgarija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima (5) | Trečia šeima (8) |
| Dujų grupė | H grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| C1–C5 kiekis (suma) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 kiekis | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO kiekis | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Vandenilio kiekis | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | (6) | (6) |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9) /50 | 2 000 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bulgarija

Dujų šeima

Antra šeima (5)

Trečia šeima (8)

Dujų grupė

H grupė

B/P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbe skaičius [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

C1–C5 kiekis (suma)

92

100

—

100

N2 + CO2 kiekis

0

3

(6)

(6)

CO kiekis

(6)

(6)

(6)

(6)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(6)

(6)

(6)

(6)

Vandenilio kiekis

(6)

(6)

(6)

(6)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

(6)

(6)

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

30

30 (9) /50

2 000

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

ČEKIJA

| Čekija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis (suma) | 92–99,5 | 100 |
| N2 + CO2 kiekis | 0,5–8 | 0 |
| CO kiekis | 0 | 0 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0 | 0–65 |
| Vandenilio kiekis | 0 | 0 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Čekija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

B/P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbe skaičius [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis (suma)

92–99,5

100

N2 + CO2 kiekis

0,5–8

0

CO kiekis

0

0

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0

0–65

Vandenilio kiekis

0

0

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

25

30

35

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

DANIJA

| Danija |
| --- |
| Dujų šeima | Pirma šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | a grupė (11) | H grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis (suma) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2 kiekis | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO kiekis | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Vandenilio kiekis | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus (14) | 0 | H2S ir COS (15): 5 mg/m3;
  Tiolis (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | 0 | H2S ir COS (15): 5 mg/m3;
  Tiolis (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1,013 bar |

Danija

Dujų šeima

Pirma šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

a grupė (11)

H grupė

B/P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbe skaičius [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis (suma)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2 kiekis

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO kiekis

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Vandenilio kiekis

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus (14)

0

H2S ir COS (15): 5 mg/m3;

Tiolis (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

0

H2S ir COS (15): 5 mg/m3;

Tiolis (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1,013 bar

VOKIETIJA

| Vokietija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra | Trečia |
| Dujų grupė | H grupė | L grupė | P grupė | B grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV), [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5, kiekis (suma) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2, kiekis | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO kiekis | — | — | — | — |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | — | — | 10  % | 10  % |
| Vandenilio kiekis | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2–10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus. | — | H2S ir COS:
  5 mg/m3 | — | H2S ir COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: techniniu požiūriu nėra / S iš COS:
  5 mg/kg | — | H2S: techniniu požiūriu nėra / S iš COS: 5 mg/kg |
| Tiekimo slėgis |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]: | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]: | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos: |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [°C] | 1 013,5 mbar |

Vokietija

Dujų šeima

Antra

Trečia

Dujų grupė

H grupė

L grupė

P grupė

B grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV), [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbe skaičius [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5, kiekis (suma)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2, kiekis

2,5

4

—

—

—

CO kiekis

—

—

—

—

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

—

—

10  %

10  %

Vandenilio kiekis

0

0,2–10

0

0,2–10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus.

—

H2S ir COS:

5 mg/m3

—

H2S ir COS:

5 mg/m3

—

H2S: techniniu požiūriu nėra / S iš COS:

5 mg/kg

—

H2S: techniniu požiūriu nėra / S iš COS: 5 mg/kg

Tiekimo slėgis

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]:

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]:

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos:

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [°C]

1 013,5 mbar

ISPANIJA

| Ispanija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra | Trečia |
| Dujų grupė | H grupė | P grupė | B grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| | (27) | (36) |
| C1–C5 kiekis ir C6+ pėdsakai % (suma) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2 kiekis (%) | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3 kiekis (%) | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4 kiekis (%) | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5 kiekis (%) | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2 kiekis (%) | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO kiekis (%) | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis (%) | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Vandenilio kiekis (%) | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus: |
| | (34) | (39) |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias (35) | vardinis (35) | didžiausias (35) | mažiausias (35) | vardinis (35) | didžiausias (35) | mažiausias (35) | vardinis (35) | didžiausias (35) |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28-30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28-30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos: |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1,01325 bar |

Ispanija

Dujų šeima

Antra

Trečia

Dujų grupė

H grupė

P grupė

B grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbe skaičius [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

(27)

(36)

C1–C5 kiekis ir C6+ pėdsakai % (suma)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2 kiekis (%)

—

—

0

2,5

0

2

C3 kiekis (%)

—

—

80

100

0

20

C4 kiekis (%)

—

—

0

20

80

100

C5 kiekis (%)

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2 kiekis (%)

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO kiekis (%)

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis (%)

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Vandenilio kiekis (%)

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus:

(34)

(39)

Tiekimo slėgis:

mažiausias (35)

vardinis (35)

didžiausias (35)

mažiausias (35)

vardinis (35)

didžiausias (35)

mažiausias (35)

vardinis (35)

didžiausias (35)

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28-30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28-30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos:

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1,01325 bar

PRANCŪZIJA

| Prancūzija (1 lentelė) |
| --- |
| Dujų šeima | Pirma šeima | Antra šeima |
| Dujų grupė | c grupė | | H grupė | L grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis (suma) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2 kiekis | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO kiekis | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Vandenilio kiekis | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | — | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Prancūzija (1 lentelė)

Dujų šeima

Pirma šeima

Antra šeima

Dujų grupė

c grupė

H grupė

L grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbe skaičius [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis (suma)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2 kiekis

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO kiekis

(46)

0

< 2

< 2

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(46)

0

(46)

(46)

Vandenilio kiekis

(46)

0

< 6

< 6

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

—

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

| Prancūzija (2 lentelė) |
| --- |
| Dujų šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | P grupė | B grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2 kiekis | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| CO kiekis | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Vandenilio kiekis | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | 0 | 0 | 0 |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Prancūzija (2 lentelė)

Dujų šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

P grupė

B grupė

B/P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbe skaičius [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2 kiekis

< 0,5

< 0,5

< 0,5

CO kiekis

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Vandenilio kiekis

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

0

0

0

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

KROATIJA

| Kroatija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | B/P grupė | P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2 kiekis | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO kiekis | — | — | — | — |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0 | — | — | — |
| Vandenilio kiekis | 0 | 0 | 0 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *RHS toksinai [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Kroatija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

B/P grupė

P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbe skaičius [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2 kiekis

0

7

0

9,8

—

CO kiekis

—

—

—

—

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0

—

—

—

Vandenilio kiekis

0

0

0

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*RHS toksinai [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

KIPRAS

| Kipras |
| --- |
| Dujų šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | |
| | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%) (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2 kiekis | (50) |
| CO kiekis | (50) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0,03 | 42,78 |
| Vandenilio kiekis | (50) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | (50) |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | (50) |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | (50) |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Kipras

Dujų šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbe skaičius [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%) (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2 kiekis

(50)

CO kiekis

(50)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0,03

42,78

Vandenilio kiekis

(50)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

(50)

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

(50)

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

(50)

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

LATVIJA

| Latvija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2 kiekis | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO kiekis | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Vandenilio kiekis | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 20°C (63) | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 20°C (63) | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Latvija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

B/P grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbe skaičius [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2 kiekis

~ 1

0

1

CO kiekis

~ 0,36

0

1

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0,06

0,07

0

1

Vandenilio kiekis

0,06

0,07

0

1

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

20

30

45

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

17

20

25

20

30

45

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

20°C (63)

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

20°C (63)

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LIETUVA

| Lietuva |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima |
| Dujų grupė | H grupė |
| | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | 90 | — |
| N2 + CO2 kiekis | — | 5,5 |
| CO kiekis | (64) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | — | — |
| Vandenilio kiekis | — | 2 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | uždrausti |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 21 | — | 30 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | — |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 25°C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 20°C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Lietuva

Dujų šeima

Antra šeima

Dujų grupė

H grupė

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

34,56

—

Wobbe skaičius [MJ/m3]

47,016

51,984

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

90

—

N2 + CO2 kiekis

—

5,5

CO kiekis

(64)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

—

—

Vandenilio kiekis

—

2

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

uždrausti

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

21

—

30

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

—

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

25°C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

20°C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

LIUKSEMBURGAS

| Liuksemburgas |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima |
| Dujų grupė | H grupė |
| | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2 kiekis | — | 4,5 |
| CO kiekis | (65) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (65) |
| Vandenilio kiekis | (65) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | 1,6 |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Liuksemburgas

Dujų šeima

Antra šeima

Dujų grupė

H grupė

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbe skaičius [MJ/m3]

49,0

56,5

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

> 86

99

N2 + CO2 kiekis

—

4,5

CO kiekis

(65)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(65)

Vandenilio kiekis

(65)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje (68) [mbar]

19,7

20

24,3

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

1,6

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

NYDERLANDAI

| Nyderlandai (1) |
| --- |
| Dujų šeima | Pirma | Antra | Trečia |
| Dujų grupė | | | |
| | Mažiausias | Didžiausias | Mažiausias | Didžiausias | Mažiausias | Didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbe skaičius (2) [MJ/m3] | | | H dujų tinklas: 44,59
  G dujų tinklas, G sąlygos: 41,23
  G dujų tinklas, G+ sąlygos: 41,23 | H dujų tinklas: 52,84
  G dujų tinklas, G sąlygos: 42,13
  G dujų tinklas, G+ sąlygos: 42,98 | | |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis (suma) (3) | | | | | | |
| N2 + CO2 kiekis | | | | H dujų tinklas: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela posistemė), ≤ 2,5 mol % (likusi Nyderlandų dalis)
  G dujų tinklas, G ir G+ sąlygos: ≤ 10,3 mol % (RTL ir RNB tinklai), ≤ 8 mol % (HTL Šiaurės Olandijos, Pietų Olandijos, Utrechto ir Flevolando provincijose), ≤ 3 mol % (HTL likusioje Nyderlandų dalyje). (4) | | |
| CO kiekis | | | | H dujų tinklas: ≤ 1,5 mol % (naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema); ≤ 2 900  mg/m3(n) (likusioje Nyderlandų dalyje)
  G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: ≤ 2 900  mg/m3(n); E sąlygoms dar nebuvo nustatyta konkreti vertė. | | |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | | | | Žr. Dujų kokybės įstatymą. | | |
| Vandenilio kiekis | | | | H dujų tinklas: ≤ 40 mol % (naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema); ≤ 0,02 mol % (likusi Nyderlandų dalis)
  G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: ≤ 0,02 mol % (RTL ir HTL tinkluose); ≤ 0,5 mol % (RNB tinkle)
  E sąlygos: dar nebuvo nustatyta konkreti vertė. | | |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | | | | Žr. Dujų kokybės įstatymą. Taip pat taikomas REACH reglamentas. | | |
| Tiekimo slėgis: (5) |
| Dujų šeima | Pirma | Antra | Trečia |
| | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias | Mažiausias | Nominalus | Didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | | | | H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių
  G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: 20 mbar, E sąlygos: mažiausiai 17 mbar | H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių
  G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: nominalus 25 mbar, (6) E sąlygos: nominalus 20 mbar | H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių
  G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: didžiausias mbar: 30 mbar, E sąlygos: daugiausiai 25 mbar | propanas (1): 25 propanas (2): 25 propanas (3): 42,5 propanas/butanas: 25 | propanas (1): 30 propanas (2): 37 propanas (3): 50 propanas/butanas: 30 | propanas (1): 35 propanas (2): 45 propanas (3): 57,5 propanas/butanas: 35 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | | | | | | | | | |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | | | | | | | | | |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra: [°C] | 15 |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 |

Nyderlandai (1)

Dujų šeima

Pirma

Antra

Trečia

Dujų grupė

Mažiausias

Didžiausias

Mažiausias

Didžiausias

Mažiausias

Didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

Wobbe skaičius (2) [MJ/m3]

H dujų tinklas: 44,59

G dujų tinklas, G sąlygos: 41,23

G dujų tinklas, G+ sąlygos: 41,23

H dujų tinklas: 52,84

G dujų tinklas, G sąlygos: 42,13

G dujų tinklas, G+ sąlygos: 42,98

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis (suma) (3)

N2 + CO2 kiekis

H dujų tinklas: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela posistemė), ≤ 2,5 mol % (likusi Nyderlandų dalis)

G dujų tinklas, G ir G+ sąlygos: ≤ 10,3 mol % (RTL ir RNB tinklai), ≤ 8 mol % (HTL Šiaurės Olandijos, Pietų Olandijos, Utrechto ir Flevolando provincijose), ≤ 3 mol % (HTL likusioje Nyderlandų dalyje). (4)

CO kiekis

H dujų tinklas: ≤ 1,5 mol % (naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema); ≤ 2 900  mg/m3(n) (likusioje Nyderlandų dalyje)

G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: ≤ 2 900  mg/m3(n); E sąlygoms dar nebuvo nustatyta konkreti vertė.

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

Žr. Dujų kokybės įstatymą.

Vandenilio kiekis

H dujų tinklas: ≤ 40 mol % (naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema); ≤ 0,02 mol % (likusi Nyderlandų dalis)

G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: ≤ 0,02 mol % (RTL ir HTL tinkluose); ≤ 0,5 mol % (RNB tinkle)

E sąlygos: dar nebuvo nustatyta konkreti vertė.

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

Žr. Dujų kokybės įstatymą. Taip pat taikomas REACH reglamentas.

Tiekimo slėgis: (5)

Dujų šeima

Pirma

Antra

Trečia

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Mažiausias

Nominalus

Didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių

G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: 20 mbar, E sąlygos: mažiausiai 17 mbar

H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių

G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: nominalus 25 mbar, (6) E sąlygos: nominalus 20 mbar

H dujų tinklas: nėra specialių lūkesčių

G dujų tinklas: G ir G+ sąlygos: didžiausias mbar: 30 mbar, E sąlygos: daugiausiai 25 mbar

propanas (1): 25 propanas (2): 25 propanas (3): 42,5 propanas/butanas: 25

propanas (1): 30 propanas (2): 37 propanas (3): 50 propanas/butanas: 30

propanas (1): 35 propanas (2): 45 propanas (3): 57,5 propanas/butanas: 35

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra: [°C]

15

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25

AUSTRIJA

| Austrija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra |
| Dujų grupė | H grupė |
| | Didžiausias | Didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV), [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Dujų sudėtis |
| C1–C5,
  kiekis (suma) [Mol %] | 89 | 100 |
| N2 + CO2, kiekis [mol %] | 0 | 7 |
| CO, kiekis [mol %] | 0 | 0 |
| Nesočiųjų angliavandenilių
  (HC) kiekis [mol %] | 0 | 0 |
| Vandenilio kiekis [mol %] | 0 | 4 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus. | Techniniu požiūriu nėra. |
| Tiekimo slėgis |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]: | 18 | 20 | 25 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]: | Pagal dujų tinklo operatoriaus ir vartotojo sutartį |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]: | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos: |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,5 mbar |

Austrija

Dujų šeima

Antra

Dujų grupė

H grupė

Didžiausias

Didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV), [MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbe skaičius [MJ/m3]

45,3

53,5

Dujų sudėtis

C1–C5,

kiekis (suma) [Mol %]

89

100

N2 + CO2, kiekis [mol %]

0

7

CO, kiekis [mol %]

0

0

Nesočiųjų angliavandenilių

(HC) kiekis [mol %]

0

0

Vandenilio kiekis [mol %]

0

4

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus.

Techniniu požiūriu nėra.

Tiekimo slėgis

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]:

18

20

25

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]:

Pagal dujų tinklo operatoriaus ir vartotojo sutartį

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]:

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo norminės sąlygos:

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,5 mbar

LENKIJA

| Lenkija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Dujos, sumaišytos su antros šeimos dujomis | Trečia šeima (69) |
| Dujų grupė | H grupė | Lm grupė | Ln grupė | Ls grupė | Lw grupė | — |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2 kiekis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO kiekis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vandenilio kiekis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | — | — | — | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 25°C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 0°C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Lenkija

Dujų šeima

Antra šeima

Dujos, sumaišytos su antros šeimos dujomis

Trečia šeima (69)

Dujų grupė

H grupė

Lm grupė

Ln grupė

Ls grupė

Lw grupė

—

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbe skaičius [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2 kiekis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO kiekis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vandenilio kiekis

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

—

—

—

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

—

—

—

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

25°C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

0°C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGALIJA

| Portugalija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | P grupė | B grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2 kiekis | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO kiekis | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Vandenilio kiekis | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | — | 25°C (75) |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 0°C (72) | 0°C (75) |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugalija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

P grupė

B grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbe skaičius [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2 kiekis

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO kiekis

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Vandenilio kiekis

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

1,5

1,5

1,5

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

—

25°C (75)

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

0°C (72)

0°C (75)

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

SUOMIJA

| Suomija |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | B/P grupė |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2 kiekis | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO kiekis | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Vandenilio kiekis | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 % tūrio
  (5 mg/ m3) | — | — | 1,3 butadienas: 0,01 |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Suomija

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

B/P grupė

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbe skaičius [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2 kiekis

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO kiekis

0

0

0

—

—

0,02

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0

0

0

0

0

0,01

Vandenilio kiekis

0

0

0

—

—

—

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

0

0

H2S:

0,00025 % tūrio

(5 mg/ m3)

—

—

1,3 butadienas: 0,01

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

17

20

25

25

30

35

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

—

—

—

—

—

—

Leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

ŠVEDIJA

| Švedija |
| --- |
| Dujų šeima | Pirma šeima | Antra šeima | | Trečia šeima |
| Dujų grupė | | H grupė | (78) | |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5 kiekis (suma) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2 kiekis | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO kiekis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vandenilio kiekis | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus | — | — | — | — |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Švedija

Dujų šeima

Pirma šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

(78)

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbe skaičius [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5 kiekis (suma)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2 kiekis

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO kiekis

0

0

0

0

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

0

0

0

0

Vandenilio kiekis

0

0,5

0

0

1

0

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus

—

—

—

—

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

2

—

2

—

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

| Jungtinė Karalystė |
| --- |
| Dujų šeima | Antra šeima | Trečia šeima |
| Dujų grupė | H grupė | P grupė | B grupė |
| | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias | mažiausias | didžiausias |
| Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbe skaičius [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%): |
| C1–C5

  kiekis (suma) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2 kiekis | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | Nėra. | Nėra. |
| CO kiekis | (82) | (82) | Nėra. | Nėra. |
| Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Vandenilio kiekis | — | 0,1
  mol % | Nėra. | Nėra. |
| Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus. | H2S ribinė vertė ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Tiekimo slėgis: |
| | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias | mažiausias | nominalus | didžiausias |
| Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos |
| Degimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C] | 15 °C |
| Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar] | 1 013,25 mbar |

Jungtinė Karalystė

Dujų šeima

Antra šeima

Trečia šeima

Dujų grupė

H grupė

P grupė

B grupė

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

mažiausias

didžiausias

Viršutinis šilumingumas (GCV) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbe skaičius [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Dujų sudėtis pagal tūrį, išreikšta viso kiekio procentine dalimi (%):

C1–C5

kiekis (suma)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2 kiekis

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

Nėra.

Nėra.

CO kiekis

(82)

(82)

Nėra.

Nėra.

Nesočiųjų angliavandenilių (HC) kiekis

(82)

(82)

0

100

0

100

Vandenilio kiekis

—

0,1

mol %

Nėra.

Nėra.

Informacija apie dujinio kuro sudėtyje esančius toksiškus komponentus.

H2S ribinė vertė ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Tiekimo slėgis:

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

mažiausias

nominalus

didžiausias

Tiekimo slėgis prietaiso įleidimo angoje (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Tiekimo slėgis prietaiso tiekimo angoje [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

leistinas slėgio sumažėjimas galutinio naudotojo dujų įrenginyje [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Wobbe skaičiaus ir viršutinio šilumingumo (GCV) norminės sąlygos

Degimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos temperatūra [°C]

15 °C

Tūrio matavimo atskaitos slėgis [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Komercinės paskirties butanas, kaip apibrėžta 1999 m. gruodžio 20 d. Karališkajame dekrete;

(2)  Komercinės paskirties propanas, kaip apibrėžta 1999 m. gruodžio 20 d. Karališkajame dekrete;

(3)  Nereguliuojama;

(4)  Tik tam tikriems nebuitiniams prietaisams (viešojo maitinimo ir pan.).

(5)  Šaltinis: Bulgarijos gamtinių dujų asociacija;

(6)  Duomenų nėra;

(7)  Esant 130 mbar tiekimo slėgiui prietaiso tiekimo angoje, slėgio sumažėjimas nenurodomas. Reikalaujamas srautas turi būti mažesnis kaip 6 m/s;

(8)  Šaltinis: Bulgarijos benzino ir dujų asociacija;

(9)  Nurodyta vertė atitinka Bulgarijoje tradiciškai paplitusius slėgio reguliatorius. Papildomai leidžiamas ir 50 mbar nominalus slėgis;

(10)  Priklausomai nuo įrenginių. Šis punktas neaktualus.

(11)  Danijoje buitinės dujos sudarytos iš gamtinių dujų ir oro mišinio;

(12)  Danijos saugos technologijų institucija nereguliuoja viršutinio šilumingumo;

(13)  Nereguliuojama;

(14)  Į visas išvardytas vertes siera iš odoranto nėra įtraukta;

(15)  Matuojama išreiškiant siera;

(16)  Dėl tiekimo slėgio prietaiso tiekimo angoje sprendžia vietiniai buitinių dujų pardavėjai;

(17)  Danijos saugos technologijų institucija nereguliuoja viršutinio šilumingumo, bet pagal teisės aktus santykinis gamtinių dujų tankis turi būti nuo 0,555 iki 0,7;

(18)  Neįprastos tiekimo sąlygos: Wobbe skaičius gali būti nuo 47,44 iki 48,12 MJ/m3, su sąlyga, kad Danijos saugos technologijų institucija yra patvirtinusi specialų nenumatytų atvejų planą, pagal kurį tiekimas įmanomas, kai Wobbe skaičius yra neįprastame intervale;

(19)  Dėl tiekimo slėgio prietaiso tiekimo angoje sprendžia vietiniai gamtinių dujų pardavėjai;

(20)  Trečios šeimos dujos visada turi atitikti tarptautinį standartą ISO 9162.

(21)  H grupė. Siekiant išvengti tiekimo sutrikimų tinkamų dujinių prietaisų (pvz., I2E kategorijos prietaisų) atveju laikinai gali būti leidžiamas Wobbe skaičiaus sumažėjimas iki WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), nekeičiant prietaiso nustatymų WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  L grupė. Siekiant naudoti dujas, kurių sudėtyje gausu inertinių dujų, tinkamų dujinių prietaisų (pvz., I2ELL kategorijos prietaisų) atveju laikinai gali būti leidžiamas Wobbe skaičiaus sumažėjimas iki WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), nekeičiant prietaiso nustatymų WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/ m3 (15 °C ));

(23)  Tik kai paskirtis buitinė arba susijusi. Komercinės arba pramoninės paskirties atveju galimi nukrypimai;

(24)  Nominalus;

(25)  Tik iš stacionarios talpyklos;

(26)  Vandenilis, azotas, deguonis ir metanas.

(27)  Remiantis išsamiu protokolu NTGS PD-01 „Dujų matavimai, kokybė ir odoravimas“;

(28)  Neapibrėžta minimali vertė, kad būtų užtikrinta atitiktis mažiausiam GCV ir Wobbe skaičiui;

(29)  Negali viršyti šios vertės, kad būtų užtikrinta atitiktis didžiausiam GCV ir Wobbe skaičiui;

(30)  CO2 atveju. Skirta mišiniams, kad būtų užtikrinta atitiktis mažiausiam GCV ir Wobbe skaičiui;

(31)  Gamtinėse dujose;

(32)  Netradicinės kilmės dujose (PD-01, 4 lentelė);

(33)  Neapibrėžta. Leidžia užtikrinti atitiktį didžiausiam rasos taškui (+5°C) esant 1–70 bar slėgiui;

(34)  Gamtinėse dujose neturi būti toksiškų komponentų;

(35)  Kai tai yra nebuitinės paskirties prietaisai, slėgis gali skirtis priklausomai nuo prietaiso veikimo režimo („taip–ne“, „taip–iš dalies–ne“ arba moduliuojamas), vadovaujantis gamintojo pateiktomis naudojimosi instrukcijomis;

(36)  Dujų sudėtis teisiškai apibrėžta 2006 m. sausio 31 d. Karališkajame dekrete 61/2006, kuriame nustatomos benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų specifikacijos, susijusios su tam tikrų biodegalų naudojimu;

(37)  Bendras alkenų kiekis;

(38)  Dienai + acetilenas;

(39)  Suskystintose naftos dujose neturi būti toksiškų komponentų;

(40)  Prietaisų kategorija 3+;

(41)  Prietaisų kategorija 3P(50);

(42)  Prietaisų kategorija 3P(37);

(43)  Prietaisų kategorija 3R;

(44)  Prietaisų kategorija 3B.

(45)  Vidutinė vertė;

(46)  Nėra duomenų;

(47)  Jeigu prijungta prie perdavimo tinklo;

(48)  Tik kai kurių ne buitinių prietaisų atveju.

(49)  Šis skaičius grindžiamas turima patirtimi ir apibrėžtas kaip ribinė vertė, nustatyta remiantis praktine patirtimi. Dujinio kuro kokybės standarte RHS toksinai [mg/m3] nepaminėti.

(50)  Nenurodyta;

(51)  SND, 100 % butano;

(52)  SND, 60 % propano ir 40 % butano;

(53)  Vidutinis SND kiekis pagal tūrį 2017 m;

(54)  Didžiausias leistinas darbinis slėgis SND vamzdžiuose pastate, priklausomai nuo jo naudojimo, neturėtų viršyti nurodytų ribų, nebent gamintojas sertifikavo dujinius prietaisus, kad juos būtų galim naudoti esant didesniam slėgiui, ir Darbo inspekcijos departamento inspektorius atliko patikrinimą;

(55)  Dujas deginantys prietaisai, kurių sujungimo slėgis siekia iki 50 mbar;

(56)  Centrinio šildymo katilinės;

(57)  Didelio pastato, ligoninės, viešbučio ir pan. katilinės, kai bendras tiekiamas kiekis siekia iki 300 kg/h;

(58)  Didelio pastato, ligoninės, viešbučio ir pan. katilinės, kai bendras tiekiamas kiekis viršija 300 kg/h;

(59)  Komercinės paskirties virtuvės;

(60)  Kiti komercinės paskirties prietaisai;

(61)  Akademinių įstaigų laboratorijos;

(62)  Mokslinių tyrimų laboratorijos.

(63)  Orientacinės vertės pagal sausųjų dujų sąlygas Latvijoje: temperatūra: 20°C, atmosferos slėgis: 1,01325 bar.

(64)  Nereguliuojama.

(65)  Nematuojama;

(66)  Dujų degikliams su impulsiniu įputimu;

(67)  Turi būti laikomasi prietaiso gamintojo nustatytų didžiausios ir mažiausios verčių (vertės gali labai įvairuoti);

(68)  Slėgis skaitiklio išleidimo angoje: atsižvelgiama į skaitiklio reguliavimo nuokrypį ir į slėgio sumažėjimą.

(1)  Kai dujiniai prietaisai prijungti prie (gamtinių) dujų tinklo (antra šeima):

Dujų įstatymo 11 straipsnyje (Dujų įstatymas susijęs su bendru dujų tinklu) nustatyta:

| 1. | Dujos, kurios įleidžiamos į dujų perdavimo tinklą arba kurias tinklo valdytojai tiekia išleidimo angose, turi atitikti reikalavimus, kurie turi būti nustatyti ministro įsakymu. Įleidimo angoms ir išleidimo angoms skirti tokie reikalavimai gali skirtis ir jie gali priklausyti nuo energijos kiekio, slėgio lygio ir regiono. |
| --- | --- |

1.

Dujos, kurios įleidžiamos į dujų perdavimo tinklą arba kurias tinklo valdytojai tiekia išleidimo angose, turi atitikti reikalavimus, kurie turi būti nustatyti ministro įsakymu. Įleidimo angoms ir išleidimo angoms skirti tokie reikalavimai gali skirtis ir jie gali priklausyti nuo energijos kiekio, slėgio lygio ir regiono.

| 2. | 1 punkte nurodyti reikalavimai bet kokiu atveju turi apimti dujų perdavimo ir naudojimo saugą, veiksmingumą (įskaitant, visais atvejais, socialinių išlaidų minimizavimą), patikimumą ir tvarumą. |
| --- | --- |

2.

1 punkte nurodyti reikalavimai bet kokiu atveju turi apimti dujų perdavimo ir naudojimo saugą, veiksmingumą (įskaitant, visais atvejais, socialinių išlaidų minimizavimą), patikimumą ir tvarumą.

Ypač 2 punktas suformuluotas taip, kad nepriklausomai nuo ministro įsakymo nuostatų būtų privaloma užtikrinti saugą ir veiksmingumą tiekiant dujas arba atliekant dujų tiekimo pakeitimus. Šiuo atveju didelė svarba tenka esamų prietaisų techniniams pajėgumams ir esamiems dujų tinklams.

(Gamtinių) dujų tinklo klasifikavimas pagal dujų tiekimą:

| | Atsižvelgiant į dujinius prietaisus, Nyderlandų bendrieji dujų tinklai skirstomi į tris pagrindines grupes:






  1. | H dujų tinklas, kuriam priklauso regioninės sistemos, kai kurios iš jų turi atskiras specifikacijas dėl dujų tiekimo sąlygų. Apie 80 stambių vartotojų yra prisijungę prie H tinklo ir stambių vartotojų RNB (Regionale netbeheerders) [Regioninių tinklo valdytojų] H tinklo. |
| --- | --- | --- |

Atsižvelgiant į dujinius prietaisus, Nyderlandų bendrieji dujų tinklai skirstomi į tris pagrindines grupes:

1.

H dujų tinklas, kuriam priklauso regioninės sistemos, kai kurios iš jų turi atskiras specifikacijas dėl dujų tiekimo sąlygų. Apie 80 stambių vartotojų yra prisijungę prie H tinklo ir stambių vartotojų RNB (Regionale netbeheerders) [Regioninių tinklo valdytojų] H tinklo.

| 2. | G dujų tinklas, kurio atveju pakaitomis taikomos trys stabilaus tiekimo sąlygos:






  a. | G teikimo sąlygos, taikomos šiuo metu G dujų tinkle; |
| --- | --- | --- |

2.

G dujų tinklas, kurio atveju pakaitomis taikomos trys stabilaus tiekimo sąlygos:

a.

G teikimo sąlygos, taikomos šiuo metu G dujų tinkle;

| b. | G+ tiekimo sąlygos, kurios bus pradėtos taikyti ne anksčiau kaip 2022 m.; |
| --- | --- |

b.

G+ tiekimo sąlygos, kurios bus pradėtos taikyti ne anksčiau kaip 2022 m.;

| c. | E tiekimo sąlygos, kurios bus pradėtos taikyti ne anksčiau kaip 2030 m. Tikimasi, kad šios tiekimo sąlygos gali pasireikšti dujinių prietaisų, kurie bus iš naujo prijungti 2018 m., veikimo trukmės laikotarpiu. Iki šiol teisės aktais nebuvo nustatyti išsamūs dujų tiekimo reikalavimai, skirti E tiekimo sąlygoms, nors tokie reikalavimai nustatyti G ir G+ sąlygoms. Jie bus nustatyti pradėjus faktiškai įgyvendinti E tiekimo sąlygas. Jais bus numatyta, kad tiekiamos dujos būtų tinkamos (kaip apibrėžta Dujų įstatymo 11 straipsnyje) I2,E kategorijos prietaisams, kurių nominalus slėgis yra 20 mbar. |
| --- | --- |

c.

E tiekimo sąlygos, kurios bus pradėtos taikyti ne anksčiau kaip 2030 m. Tikimasi, kad šios tiekimo sąlygos gali pasireikšti dujinių prietaisų, kurie bus iš naujo prijungti 2018 m., veikimo trukmės laikotarpiu. Iki šiol teisės aktais nebuvo nustatyti išsamūs dujų tiekimo reikalavimai, skirti E tiekimo sąlygoms, nors tokie reikalavimai nustatyti G ir G+ sąlygoms. Jie bus nustatyti pradėjus faktiškai įgyvendinti E tiekimo sąlygas. Jais bus numatyta, kad tiekiamos dujos būtų tinkamos (kaip apibrėžta Dujų įstatymo 11 straipsnyje) I2,E kategorijos prietaisams, kurių nominalus slėgis yra 20 mbar.

| 3. | L dujų tinklas skirtas eksportui ir iš jo dujos nėra tiekiamos Nyderlandų teritorijoje, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/426. |
| --- | --- |

3.

L dujų tinklas skirtas eksportui ir iš jo dujos nėra tiekiamos Nyderlandų teritorijoje, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/426.

| | Be to, tinklai klasifikuojami į tris pogrupius pagal slėgio lygį:






  1. | HTL [hoofdtransportleiding] (pagrindinio perdavimo dujotiekio) tinklas; |
| --- | --- | --- |

Be to, tinklai klasifikuojami į tris pogrupius pagal slėgio lygį:

1.

HTL [hoofdtransportleiding] (pagrindinio perdavimo dujotiekio) tinklas;

| 2. | RTL [regionale transportleiding] (regioninio perdavimo dujotiekio) tinklas; |
| --- | --- |

2.

RTL [regionale transportleiding] (regioninio perdavimo dujotiekio) tinklas;

| 3. | RNB tinklas. |
| --- | --- |

3.

RNB tinklas.

Dujos gali būti tiekiamos esant bet kokiam dujų slėgio lygiui. Priklausomai nuo slėgio lygio dujų tiekimo sąlygos gali skirtis.

| | Kitų dujinių prietaisų atveju: | Specialūs dujų tiekimo sąlygas reglamentuojantys teisės aktai priimti tik dėl tų dujų, kurios tiekiamos per (gamtinių) dujų tinklą, t. y. propanas, butanas ir jų mišiniai. Suinteresuotieji subjektai, remdamiesi privatine teise, paprastai sudaro susitarimus dėl tokių dujų tiekimo, į kuriuos dažnai įtraukiami savanoriški standartai. Šiame priede dažnai naudojamos standartinės vertės nurodomos informavimo tikslu. |
| --- | --- | --- |

Kitų dujinių prietaisų atveju:

Specialūs dujų tiekimo sąlygas reglamentuojantys teisės aktai priimti tik dėl tų dujų, kurios tiekiamos per (gamtinių) dujų tinklą, t. y. propanas, butanas ir jų mišiniai. Suinteresuotieji subjektai, remdamiesi privatine teise, paprastai sudaro susitarimus dėl tokių dujų tiekimo, į kuriuos dažnai įtraukiami savanoriški standartai. Šiame priede dažnai naudojamos standartinės vertės nurodomos informavimo tikslu.

(2)  Kai dujiniai prietaisai prijungti prie (gamtinių) dujų tinklo (antra šeima):

H dujų tinklas: priklauso nuo regioninės sistemos.

| H dujų tinklo regioninė sistema, kaip nurodyta Dujų kokybės įstatyme | Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas | Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas | Perskaičiuotasis Wobbe skaičius | Perskaičiuotasis Wobbe skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| maž. | didž. | maž. | didž. |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Kitos dujų sistemos | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Delfzijl dujų sistema | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Eemshaven dujų sistema | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Zuidoost-Drenthe dujų sistema | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI (gaszuiveringsinstallatie) [dujų gryninimo įrenginių] dujų sistema | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| IJmond dujų sistema | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburgo provincija | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Šiaurės Olandijos, Pietų Olandijos ir Groningeno provincijos | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhaven dujų sistema | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmond dujų sistema | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| SGD dujų sistema | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Perskaičiavimo koeficientas naudojamas nuo 25/0 iki 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

H dujų tinklo regioninė sistema, kaip nurodyta Dujų kokybės įstatyme

Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas

Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas

Perskaičiuotasis Wobbe skaičius

Perskaičiuotasis Wobbe skaičius

maž.

didž.

maž.

didž.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Kitos dujų sistemos

47,0

55,7

44,59

52,84

Delfzijl dujų sistema

48,6

55,7

46,11

52,84

Eemshaven dujų sistema

47,2

55,7

44,78

52,84

Zuidoost-Drenthe dujų sistema

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI (gaszuiveringsinstallatie) [dujų gryninimo įrenginių] dujų sistema

43,46

55,7

41,23

52,84

IJmond dujų sistema

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburgo provincija

49,0

55,7

46,49

52,84

Šiaurės Olandijos, Pietų Olandijos ir Groningeno provincijos

48,3

55,7

45,82

52,84

Naftos perdirbimo gamyklos dujų sistema

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhaven dujų sistema

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmond dujų sistema

47,0

56

44,59

53,13

SGD dujų sistema

47,0

57,2

44,59

54,27

Perskaičiavimo koeficientas naudojamas nuo 25/0 iki 15/15

0,9487

0,9487

G dujų tinklas:

| G dujų tinklo tiekimo sąlygos, nurodytos Dujų kokybės įstatyme | Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas | Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas | Perskaičiuotasis Wobbe skaičius | Perskaičiuotasis Wobbe skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | maž. | didž. | maž. | didž. |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| G sąlygos | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| G+ sąlygos | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| E sąlygos | i) | i) | i) | i) |
| Perskaičiavimo koeficientas naudojamas nuo 25/0 iki 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| 1 pastaba. Dar nebuvo nustatytas leistinas Wobbe skaičiaus intervalas pagal E tiekimo sąlygas. Pasirinktas intervalas sudarys galimybę saugiai ir veiksmingai naudoti I2,E kategorijos prietaisus. Atėjus tinkamam laikui jis bus nustatytas Dujų kokybės įstatyme. |

G dujų tinklo tiekimo sąlygos, nurodytos Dujų kokybės įstatyme

Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas

Wobbe skaičius, Dujų kokybės įstatymas

Perskaičiuotasis Wobbe skaičius

Perskaičiuotasis Wobbe skaičius

maž.

didž.

maž.

didž.

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

G sąlygos

43,46

44,41

41,23

42,13

G+ sąlygos

43,46

45,30

41,23

42,98

E sąlygos

i)

i)

i)

i)

Perskaičiavimo koeficientas naudojamas nuo 25/0 iki 15/15

0,9487

0,9487

1 pastaba. Dar nebuvo nustatytas leistinas Wobbe skaičiaus intervalas pagal E tiekimo sąlygas. Pasirinktas intervalas sudarys galimybę saugiai ir veiksmingai naudoti I2,E kategorijos prietaisus. Atėjus tinkamam laikui jis bus nustatytas Dujų kokybės įstatyme.

(3)  Kai dujiniai prietaisai prijungti prie (gamtinių) dujų tinklo (antra šeima):

Nėra specialių teisės aktais nustatytų reikalavimų dėl C1 – C5 kiekio (sumos). Tačiau yra nustatyti reikalavimai dėl didžiausio propano ekvivalento esant tam tikroms tiekimo sąlygoms G dujų tinkle.

(Propano ekvivalento (PE) paaiškinimas: dujose esančių aukštesnių angliavandenilių kiekio vienetas, skaičiuojamas kaip dujose esančių aukštesnių angliavandenilių masės dalių (mol %) suma, kiekvienam aukštesniam angliavandeniliui priskiriant svorinį daugiklį, atitinkantį konkrečiame aukštesniame angliavandenilyje esančių anglies atomų skaičių, minus vienas, padalinus iš dviejų.)

Reikalavimai:

G sąlygos: didžiausias propano ekvivalentas (PE): 5 mol %

G+ sąlygos: didžiausias propano ekvivalentas (PE): 8,1 mol %

E sąlygos: nėra specialių teisės aktais nustatytų reikalavimų. Dar nebuvo nustatytas leistinas kiekis pagal E tiekimo sąlygas. Pasirinktas kiekis sudarys galimybę saugiai ir veiksmingai naudoti I2,E kategorijos prietaisus. Atėjus tinkamam laikui jis bus nustatytas Dujų kokybės įstatyme.

(4)  Antra dujų šeima, G dujų tinklas, G sąlygos: jeigu bent 99 mol % dujų sudarytos iš metano, anglies dioksido, azoto (N2) ir deguonies (O2), o daugiau kaip 6 mol % sudaryti iš CO2, anglies dioksido (CO2) kiekiui taikomas toliau nurodytas apribojimas.

Didžiausias CO2 kiekis atitinka mažiausiai:

| | * 10,32 – 0,72 * N2 kiekio – 0,87 * O2 kiekio ir |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * N2 kiekio – 0,87 * O2 kiekio ir

| | * 10,56 – 0,746 * N2 kiekio – 1,01 * O2 kiekio, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * N2 kiekio – 1,01 * O2 kiekio,

kai kiekiai išreikšti mol %.

(5)  Toliau nurodyti klientų lūkesčiai grindžiami savanoriškais standartais ir praktika.

(6)  Ne buitine paskirtimi kartais naudojami nominalūs 100 mbar arba didesni slėgiai.

(69)  Trečios šeimos dujos Lenkijoje netiekiamos per dujų skirstymo tinklą;

(70)  Vertės, nurodytos MJ/m3, gali būti konvertuotos į kWh/m3, dalinant iš 3,6.

(71)  Vertės iš Energijos tiekimo paslaugas reguliuojančios institucijos priimto paslaugų kokybės akto;

(72)  Vertės iš Įstatyminio dekreto 214E/2015;

(73)  Informacijos nėra;

(74)  Kai kurie viešojo maitinimo pramonėje naudojami prietaisai taip pat naudoja 50 mbar slėgį komercinės paskirties butano atveju ir 67 mbar slėgį komercinės paskirties propano atveju. Tokių atvejų vis dar pasitaiko;

(75)  Pagal standartą ISO 13443:1996 „Gamtinės dujos. Norminės sąlygos“.

(76)  Kai sujungimo slėgis ne didesnis kaip 35 mbar;

(77)  Kai sujungimo slėgis viršija 35 mbar.

(78)  Pagerintos biodujos;

(79)  Nominali vertė.

(80)  Nėra konkrečių ribinių verčių, taikomų visam tinklui, paprastai intervale nuo 36,9 MJ/m3 iki 42,3 MJ/m3, bet Wobbe skaičius reiškia privalomą ribinę vertę;

(81)  Tiekimo ekstremaliųjų situacijų atvejais šias ribines vertes galima išplėsti iki 46,5 – 52,85 MJ/m3 , kad būtų užtikrintas tiekimas. Tai numatyta tik išimtiniams atvejams. Tiekimo sąlygos yra nustatytos Dujų saugos (valdymo) taisyklėse (Gas Safety (Management) Regulations S.I. 1996 No. 551), kurias galima rasti šiuo adresu: www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Ribinės vertės nenustatytos;

(83)  Paprastai 2,5 mol %, bet kai kuriose įleidimo į perdavimo sistemą angose ši vertė gali įvairuoti;

(84)  Komercinės paskirties propane ir butane gali būti medžiagos 1,3-butadieno, kuri klasifikuojama kaip II klasės kancerogeninė medžiaga;

(85)  Kaip standarte EN437;

(86)  SND, skirtos gyvenamosioms poilsinėms transporto priemonėms (EN 1949);

(87)  Cisternos arba cilindrai (tiekimas pastatams), nuoroda: EN 16129, 5 lentelė ir BS6891, 7 lentelė, A pastaba. Šie skaičiai susiję su prie reguliatoriaus arba skaitiklio išleidimo angos esančia tiekimo anga (priklausomai nuo to, kas paskutinis);

(88)  Cilindrinis prietaisas (tiesiogiai prijungtas prie cilindro) ΔP2 ( slėgio sumažėjimas 2 mbar). Pastaba. Šie skaičiai pateikti laikant, kad tiekimo anga – tai reguliatoriaus išleidimo anga;

(89)  Cilindrinis prietaisas (tiesiogiai prijungtas prie cilindro), nuoroda: EN 16129, 5 lentelė. Pastaba. Šie skaičiai pateikti laikant, kad tiekimo anga – tai reguliatoriaus išleidimo anga;

(90)  Cilindrinis prietaisas (tiesiogiai prijungtas prie cilindro) ΔP2 ( slėgio sumažėjimas 5 mbar). Pastaba. Šie skaičiai pateikti laikant, kad tiekimo anga – tai reguliatoriaus išleidimo anga;

(91)  Cilindrinis prietaisas (tiesiogiai prijungtas prie cilindro) SND (skirtos gyvenamosioms poilsinėms transporto priemonėms, EN 1949), nuoroda: EN 16129, D priedas. Pastaba. Šie skaičiai pateikti laikant, kad tiekimo anga – tai reguliatoriaus išleidimo anga;

(92)  Nuoroda: BS 6891: 2015 , 5.3.2 punktas ir IGEM/UP/2 lentelė (didesni vamzdžiai);

(93)  UKLPG COP 22 Service Pipework;

(94)  BS 6891, Property installation pipework; tiesiogiai prijungtų cilindrinių prietaisų sistemos, 2 mbar;

(95)  EN 1949; tiesiogiai prijungtų cilindrinių prietaisų sistemos, 5 mbar.

---