# Euroopa Liidu C 206/2018

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 206 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 61. aastakäik14. juuni 2018 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 206

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik14. juuni 2018

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE LIIKMESRIIKIDELT |
| 2018/C 206/01 | Gaasiliigid ja vastavad toiterõhud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ, artikli 4 lõikele 1 (Käesolev dokument põhineb teabel, mille komisjon on liikmesriikidelt saanud) | 1 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 206/01

Gaasiliigid ja vastavad toiterõhud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ, artikli 4 lõikele 1 (Käesolev dokument põhineb teabel, mille komisjon on liikmesriikidelt saanud)

(Käesolev dokument põhineb teabel, mille komisjon on liikmesriikidelt saanud)

1

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

| 14.6.2018 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 206/1

---

Gaasiliigid ja vastavad toiterõhud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/426, mis käsitleb küttegaasi põletavaid seadmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/142/EÜ, artikli 4 lõikele 1

(Käesolev dokument põhineb teabel, mille komisjon on liikmesriikidelt saanud)

(2018/C 206/01)

BELGIA

| Belgia |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm L | Rühm H | Rühm B | Rühm P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5,
  sisaldus (kokku) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| N2 + CO2 sisaldus | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| CO sisaldus | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Küllastumata HC sisaldus | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Vesiniku sisaldus | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — | — | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgia

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm L

Rühm H

Rühm B

Rühm P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Wobbe indeks [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5,

sisaldus (kokku)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

N2 + CO2 sisaldus

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

CO sisaldus

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Küllastumata HC sisaldus

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Vesiniku sisaldus

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

—

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

BULGAARIA

| Bulgaaria |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond (5) | 3. perekond (8) |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm B/P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| C1 kuni C5, sisaldus (kokku) | 92 | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | 0 | 3 | (6) | (6) |
| CO sisaldus | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Küllastumata HC sisaldus | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Vesiniku sisaldus | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | (6) | (6) |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bulgaaria

Gaasiperekond

2. perekond (5)

3. perekond (8)

Gaasirühm

Rühm H

Rühm B/P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Wobbe indeks [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

C1 kuni C5, sisaldus (kokku)

92

100

—

100

N2 + CO2 sisaldus

0

3

(6)

(6)

CO sisaldus

(6)

(6)

(6)

(6)

Küllastumata HC sisaldus

(6)

(6)

(6)

(6)

Vesiniku sisaldus

(6)

(6)

(6)

(6)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

(6)

(6)

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

22

—

130

2 000

—

16 000

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

TŠEHHI VABARIIK

| Tšehhi Vabariik |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm B/P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5, sisaldus (kokku) | 92 – 99,5 | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | 0,5 – 8 | 0 |
| CO sisaldus | 0 | 0 |
| Küllastumata HC sisaldus | 0 | 0 – 65 |
| Vesiniku sisaldus | 0 | 0 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Tšehhi Vabariik

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm B/P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Wobbe indeks [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5, sisaldus (kokku)

92 – 99,5

100

N2 + CO2 sisaldus

0,5 – 8

0

CO sisaldus

0

0

Küllastumata HC sisaldus

0

0 – 65

Vesiniku sisaldus

0

0

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

17

20

25

25

30

35

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

TAANI

| Taani |
| --- |
| Gaasiperekond | 1. perekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm a (11) | Rühm H | Rühm B/P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5, sisaldus (kokku) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| N2 + CO2 sisaldus | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| CO sisaldus | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Küllastumata HC sisaldus | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Vesiniku sisaldus | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta (14) | 0 | H2S ja COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptaan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3; | 0 | H2S ja COS (15): 5 mg/m3;
  merkaptaan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3; | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1,013 bar |

Taani

Gaasiperekond

1. perekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm a (11)

Rühm H

Rühm B/P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Wobbe indeks [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5, sisaldus (kokku)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

N2 + CO2 sisaldus

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

CO sisaldus

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Küllastumata HC sisaldus

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Vesiniku sisaldus

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta (14)

0

H2S ja COS (15): 5 mg/m3;

merkaptaan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3;

0

H2S ja COS (15): 5 mg/m3;

merkaptaan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3;

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1,013 bar

SAKSAMAA

| Saksamaa |
| --- |
| Gaasiperekond | Teine | Kolmas |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm L | Rühm P | Rühm B |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5 sisaldus (kokku) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| CO sisaldus | — | — | — | — |
| Küllastumata süsivesinike sisaldus | — | — | 10  % | 10  % |
| Vesinikusisaldus | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Andmed küttegaasides sisalduvate toksiliste komponentide kohta | — | H2S ja COS:
  5 mg/m3 | — | H2S ja COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: tehniliselt vaba / COS-s sisalduv S:
  5 mg/kg | — | H2S: tehniliselt vaba / COS-s sisalduv S: 5 mg/kg |
| Toiterõhk: |
| | Minimaalne | Nimiväärtus | Maksimaalne | Minimaalne | Nimiväärtus | Maksimaalne | Minimaalne | Nimiväärtus | Maksimaalne | Minimaalne | Nimiväärtus | Maksimaalne |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused: |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Saksamaa

Gaasiperekond

Teine

Kolmas

Gaasirühm

Rühm H

Rühm L

Rühm P

Rühm B

min

max

min

max

min

max

min

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Wobbe indeks [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5 sisaldus (kokku)

—

100

—

100

—

100

—

100

N2 + CO2 sisaldus

2,5

4

—

—

—

CO sisaldus

—

—

—

—

Küllastumata süsivesinike sisaldus

—

—

10  %

10  %

Vesinikusisaldus

0

0,2 – 10

0

0,2 – 10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Andmed küttegaasides sisalduvate toksiliste komponentide kohta

—

H2S ja COS:

5 mg/m3

—

H2S ja COS:

5 mg/m3

—

H2S: tehniliselt vaba / COS-s sisalduv S:

5 mg/kg

—

H2S: tehniliselt vaba / COS-s sisalduv S: 5 mg/kg

Toiterõhk:

Minimaalne

Nimiväärtus

Maksimaalne

Minimaalne

Nimiväärtus

Maksimaalne

Minimaalne

Nimiväärtus

Maksimaalne

Minimaalne

Nimiväärtus

Maksimaalne

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Toiterõhk tarnekohas [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused:

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

HISPAANIA

| Hispaania |
| --- |
| Gaasiperekond | Teine | Kolmas |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm P | Rühm B |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| | (27) | (36) |
| C1 – C5 sisaldus ja C6+ jäägid sisaldus (%) (kokku) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| C2 sisaldus (%) | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| C3 sisaldus (%) | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| C4 sisaldus (%) | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| C5 sisaldus (%) | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| N2 + CO2 sisaldus (%) | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| CO sisaldus (%) | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Küllastumata HC sisaldus (%) | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Hydrogen content in % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta: |
| | (34) | (39) |
| Toiterõhk: |
| | minimaalne (35) | nominaalne (35) | maksimaalne (35) | minimaalne (35) | nominaalne (35) | maksimaalne (35) | minimaalne (35) | nominaalne (35) | maksimaalne (35) |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused on järgmised: |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1,01325 bar |

Hispaania

Gaasiperekond

Teine

Kolmas

Gaasirühm

Rühm H

Rühm P

Rühm B

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Wobbe indeks [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

(27)

(36)

C1 – C5 sisaldus ja C6+ jäägid sisaldus (%) (kokku)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

C2 sisaldus (%)

—

—

0

2,5

0

2

C3 sisaldus (%)

—

—

80

100

0

20

C4 sisaldus (%)

—

—

0

20

80

100

C5 sisaldus (%)

—

—

0

1,5

0

1,5

N2 + CO2 sisaldus (%)

0

2,5  (30)

—

—

—

—

CO sisaldus (%)

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Küllastumata HC sisaldus (%)

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Hydrogen content in %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta:

(34)

(39)

Toiterõhk:

minimaalne (35)

nominaalne (35)

maksimaalne (35)

minimaalne (35)

nominaalne (35)

maksimaalne (35)

minimaalne (35)

nominaalne (35)

maksimaalne (35)

Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]:

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused on järgmised:

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1,01325 bar

PRANTSUSMAA

| Prantsusmaa [Tabel I] |
| --- |
| Gaasiperekond | 1. perekond | 2. perekond |
| Gaasirühm | Rühm C | | Rühm H | Rühm L |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5, sisaldus (kokku) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| N2 + CO2 sisaldus | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| CO sisaldus | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Küllastumata HC sisaldus | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Vesiniku sisaldus | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | — | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Prantsusmaa [Tabel I]

Gaasiperekond

1. perekond

2. perekond

Gaasirühm

Rühm C

Rühm H

Rühm L

min

max

min

max

min

max

min

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Wobbe indeks [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5, sisaldus (kokku)

(46)

~ 21

(46)

(46)

N2 + CO2 sisaldus

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

CO sisaldus

(46)

0

< 2

< 2

Küllastumata HC sisaldus

(46)

0

(46)

(46)

Vesiniku sisaldus

(46)

0

< 6

< 6

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

—

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

| Prantsusmaa [Tabel II] |
| --- |
| Gaasiperekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm P | Rühm B | Rühm B/P |
| | min | max | min | max | min | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5,
  sisaldus (kokku) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| CO sisaldus | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Küllastumata HC sisaldus | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Vesiniku sisaldus | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | 0 | 0 | 0 |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28 – 30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28 – 30 | 35 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Prantsusmaa [Tabel II]

Gaasiperekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm P

Rühm B

Rühm B/P

min

max

min

max

min

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Wobbe indeks [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5,

sisaldus (kokku)

99

100

99

100

99

100

N2 + CO2 sisaldus

< 0,5

< 0,5

< 0,5

CO sisaldus

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Küllastumata HC sisaldus

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Vesiniku sisaldus

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

0

0

0

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28 – 30

112  (48)

35

140  (48)

25

28 – 30

35

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

HORVAATIA

| Horvaatia |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm B/P | Rühm P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5,
  sisaldus (kokku) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| N2 + CO2 sisaldus | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| CO sisaldus | — | — | — | — |
| Küllastumata HC sisaldus | 0 | — | — | — |
| Vesiniku sisaldus | 0 | 0 | 0 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *RHS-toksiinid [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Horvaatia

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm B/P

Rühm P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Wobbe indeks [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5,

sisaldus (kokku)

85

98

95

99

95

99

N2 + CO2 sisaldus

0

7

0

9,8

—

CO sisaldus

—

—

—

—

Küllastumata HC sisaldus

0

—

—

—

Vesiniku sisaldus

0

0

0

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*RHS-toksiinid [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

KÜPROS

| Küpros |
| --- |
| Gaasiperekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | |
| | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| N2 + CO2 sisaldus | (50) |
| CO sisaldus | (50) |
| Küllastumata HC sisaldus | 0,03 | 42,78 |
| Vesiniku sisaldus | (50) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | (50) |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures (54) [mbar]: | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | (50) |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | (50) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Küpros

Gaasiperekond

3. perekond

Gaasirühm

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

(50)

(50)

Wobbe indeks [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

N2 + CO2 sisaldus

(50)

CO sisaldus

(50)

Küllastumata HC sisaldus

0,03

42,78

Vesiniku sisaldus

(50)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

(50)

Toiterõhk:

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures (54) [mbar]:

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

(50)

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

(50)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

LÄTI

| Läti |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm B/P |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5,
  sisaldus (kokku) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| N2 + CO2 sisaldus | ~ 1 | 0 | 1 |
| CO sisaldus | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Küllastumata HC sisaldus | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Vesiniku sisaldus | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Läti

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm B/P

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Wobbe indeks [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5,

sisaldus (kokku)

96,5

98,5

98,8

N2 + CO2 sisaldus

~ 1

0

1

CO sisaldus

~ 0,36

0

1

Küllastumata HC sisaldus

0,06

0,07

0

1

Vesiniku sisaldus

0,06

0,07

0

1

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

17

20

25

20

30

45

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

17

20

25

20

30

45

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

0

0,5

1

0

0,5

1

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

20 °C (63)

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

20 °C (63)

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LEEDU

| Leedu |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H |
| | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5,
  sisaldus (kokku) | 90 | — |
| N2 + CO2 sisaldus | — | 5,5 |
| CO sisaldus | (64) |
| Küllastumata HC sisaldus | — | — |
| Vesiniku sisaldus | — | 2 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | keelatud |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 21 | — | 30 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 25 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 20 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Leedu

Gaasiperekond

2. perekond

Gaasirühm

Rühm H

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

34,56

—

Wobbe indeks [MJ/m3]

47,016

51,984

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5,

sisaldus (kokku)

90

—

N2 + CO2 sisaldus

—

5,5

CO sisaldus

(64)

Küllastumata HC sisaldus

—

—

Vesiniku sisaldus

—

2

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

keelatud

Toiterõhk:

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

21

—

30

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

25 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

20 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

LUKSEMBURG

| Luksemburg |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H |
| | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5,
  sisaldus (kokku) | > 86 | 99 |
| N2 + CO2 sisaldus | — | 4,5 |
| CO sisaldus | (65) |
| Küllastumata HC sisaldus | (65) |
| Vesiniku sisaldus | (65) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Toiterõhk tarnekohas (68) [mbar]: | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | 1,6 |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luksemburg

Gaasiperekond

2. perekond

Gaasirühm

Rühm H

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

36,5

47,2

Wobbe indeks [MJ/m3]

49,0

56,5

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5,

sisaldus (kokku)

> 86

99

N2 + CO2 sisaldus

—

4,5

CO sisaldus

(65)

Küllastumata HC sisaldus

(65)

Vesiniku sisaldus

(65)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

Toiterõhk:

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

17 (15) (66)

20

25  (67)

Toiterõhk tarnekohas (68) [mbar]:

19,7

20

24,3

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

1,6

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

MADALMAAD

| Madalmaad (1) |
| --- |
| Gaasiperekond | Esimene | Teine | Kolmas |
| Gaasirühm | | | |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | | | | | | |
| Wobbe indeks (2) [MJ/m3] | | | H gaasivõrk: 44,59
  G gaasivõrk, G tingimused: 41,23
  G gaasivõrk, G+ tingimused: 41,23 | H gaasivõrk: 52,84
  G gaasivõrk, G tingimused: 42,13
  G gaasivõrk, G+ tingimused: 42,98 | | |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 kuni C5, (3) sisaldus (kokku) | | | | | | |
| N2 + CO2 sisaldus | | | | H gaasivõrk: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela alamsüsteem), ≤ 2,5 mol % (ülejäänud Madalmaad)
  G gaasivõrk, G ja G+ tingimused: ≤ 10,3 mol % (RTL ja RNB võrgud), ≤ 8 mol % (HTL Põhja-Hollandi, Lõuna-Hollandi, Utrechti ja Flevolandi provintsis), ≤ 3 mol % (HTL ülejäänud Madalmaad). (4) | | |
| CO sisaldus | | | | H gaasivõrk: ≤ 1,5 mol % (rafineerimisgaasisüsteem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (ülejäänud Madalmaad)
  G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: ≤ 2 900  mg/m3(n); E tingimuste kohta ei ole väärtust veel kindlaks määratud | | |
| Küllastumata HC sisaldus | | | | vt gaasikvaliteedi määrus. | | |
| Vesiniku sisaldus | | | | H gaasivõrk: ≤ 40 mol % (rafineerimisgaasisüsteem); ≤ 0,02 mol % (ülejäänud Madalmaad)
  G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: ≤ 0,02 mol % (RTL ja HTL); ≤ 0,5 mol % (RNB võrk)
  E tingimused: väärtust veel kindlaks määratud. | | |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | | | | vt gaasikvaliteedi määrus. REACH-määrused kehtivad samuti. | | |
| Toiterõhk: (5) |
| Gaasiperekond | Esimene | Teine | Kolmas |
| | minimaalne | nominaalne | maksimaalne | minimaalne | nominaalne | maksimaalne | minimaalne | nominaalne | maksimaalne |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]: | | | | H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad
  G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: 20 mbar, E tingimused: Vähemalt 17 mbar | H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad
  G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: nominaalne 25 mbar, (6) E tingimused: nominaalne 20 mbar | H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad
  G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: maksimaalne mbar 30 mbar, E tingimused: kuni 25 mbar | propaan (1): 25 propaan (2): 25 propaan (3): 42,5 propaan/butaan: 25 | propaan (1): 30 propaan (2): 37 propaan (3): 50 propaan/butaan: 30 | propaan (1): 35 propaan (2): 45 propaan (3): 57,5 propaan/butaan: 35 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | | | | | | | | | |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | | | | | | | | | |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel: [°C] | 15 |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 |

Madalmaad (1)

Gaasiperekond

Esimene

Teine

Kolmas

Gaasirühm

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

Wobbe indeks (2) [MJ/m3]

H gaasivõrk: 44,59

G gaasivõrk, G tingimused: 41,23

G gaasivõrk, G+ tingimused: 41,23

H gaasivõrk: 52,84

G gaasivõrk, G tingimused: 42,13

G gaasivõrk, G+ tingimused: 42,98

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 kuni C5, (3) sisaldus (kokku)

N2 + CO2 sisaldus

H gaasivõrk: ≤ 3,2 mol % (Oude Pekela alamsüsteem), ≤ 2,5 mol % (ülejäänud Madalmaad)

G gaasivõrk, G ja G+ tingimused: ≤ 10,3 mol % (RTL ja RNB võrgud), ≤ 8 mol % (HTL Põhja-Hollandi, Lõuna-Hollandi, Utrechti ja Flevolandi provintsis), ≤ 3 mol % (HTL ülejäänud Madalmaad). (4)

CO sisaldus

H gaasivõrk: ≤ 1,5 mol % (rafineerimisgaasisüsteem); ≤ 2 900  mg/m3(n) (ülejäänud Madalmaad)

G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: ≤ 2 900  mg/m3(n); E tingimuste kohta ei ole väärtust veel kindlaks määratud

Küllastumata HC sisaldus

vt gaasikvaliteedi määrus.

Vesiniku sisaldus

H gaasivõrk: ≤ 40 mol % (rafineerimisgaasisüsteem); ≤ 0,02 mol % (ülejäänud Madalmaad)

G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: ≤ 0,02 mol % (RTL ja HTL); ≤ 0,5 mol % (RNB võrk)

E tingimused: väärtust veel kindlaks määratud.

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

vt gaasikvaliteedi määrus. REACH-määrused kehtivad samuti.

Toiterõhk: (5)

Gaasiperekond

Esimene

Teine

Kolmas

minimaalne

nominaalne

maksimaalne

minimaalne

nominaalne

maksimaalne

minimaalne

nominaalne

maksimaalne

Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]:

H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad

G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: 20 mbar, E tingimused: Vähemalt 17 mbar

H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad

G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: nominaalne 25 mbar, (6) E tingimused: nominaalne 20 mbar

H gaasivõrk: konkreetsed nõuded puuduvad

G gaasivõrk: G ja G+ tingimused: maksimaalne mbar 30 mbar, E tingimused: kuni 25 mbar

propaan (1): 25 propaan (2): 25 propaan (3): 42,5 propaan/butaan: 25

propaan (1): 30 propaan (2): 37 propaan (3): 50 propaan/butaan: 30

propaan (1): 35 propaan (2): 45 propaan (3): 57,5 propaan/butaan: 35

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel: [°C]

15

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25

AUSTRIA

| Austria |
| --- |
| Gaasiperekond | Teine |
| Gaasirühm | Rühm H |
| | Minimaalne | Maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV: Gross Calorific Value) [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Gaasi koostis |
| C1 kuni C5,
  sisaldus [% mol] (kokku) | 89 | 100 |
| N2 + CO2, sisaldus [% mol] | 0 | 7 |
| CO sisaldus [% mol] | 0 | 0 |
| Küllastumata HC
  sisaldus [% mol] | 0 | 0 |
| Vesiniku sisaldus [% mol] | 0 | 4 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | tehniliselt võimalikult minimaalne |
| Toiterõhk: |
| | Minimaalne | Nominaalne | Maksimaalne |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 18 | 20 | 25 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | vastavalt gaasivõrguoperaatori ja kliendi vahelisele lepingule |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused: |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]: | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]: | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Austria

Gaasiperekond

Teine

Gaasirühm

Rühm H

Minimaalne

Maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV: Gross Calorific Value) [MJ/m3]

36,5

43,6

Wobbe indeks [MJ/m3]

45,3

53,5

Gaasi koostis

C1 kuni C5,

sisaldus [% mol] (kokku)

89

100

N2 + CO2, sisaldus [% mol]

0

7

CO sisaldus [% mol]

0

0

Küllastumata HC

sisaldus [% mol]

0

0

Vesiniku sisaldus [% mol]

0

4

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

tehniliselt võimalikult minimaalne

Toiterõhk:

Minimaalne

Nominaalne

Maksimaalne

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

18

20

25

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

vastavalt gaasivõrguoperaatori ja kliendi vahelisele lepingule

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused:

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]:

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]:

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

POOLA

| Poola |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 2. perekonnaga kombineeritud gaasid | 3. perekond (69) |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm Lm | Rühm Ln | Rühm Ls | Rühm Lw | — |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe indeks [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5,
  sisaldus (kokku) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N2 + CO2 sisaldus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CO sisaldus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Küllastumata HC sisaldus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vesiniku sisaldus | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — | — | — | — | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]: | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | — | — | — | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 25 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 0 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Poola

Gaasiperekond

2. perekond

2. perekonnaga kombineeritud gaasid

3. perekond (69)

Gaasirühm

Rühm H

Rühm Lm

Rühm Ln

Rühm Ls

Rühm Lw

—

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Wobbe indeks [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5,

sisaldus (kokku)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

N2 + CO2 sisaldus

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CO sisaldus

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Küllastumata HC sisaldus

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Vesiniku sisaldus

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

—

—

—

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]:

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

—

—

—

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

25 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

0 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGAL

| Portugal |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm P | Rühm B |
| | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne | minimaalne | maksimaalne |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5,
  sisaldus (kokku) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| N2 + CO2 sisaldus | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| CO sisaldus | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Küllastumata HC sisaldus | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Vesiniku sisaldus | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]: | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | — | 25 °C (75) |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugal

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm P

Rühm B

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

minimaalne

maksimaalne

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Wobbe indeks [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5,

sisaldus (kokku)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

N2 + CO2 sisaldus

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

CO sisaldus

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Küllastumata HC sisaldus

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Vesiniku sisaldus

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]:

20

37  (74)

30 (74)

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

21

35,5

37

28,5

30

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

1,5

1,5

1,5

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

—

25 °C (75)

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

SOOME

| Soome |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm B/P |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5,
  sisaldus (kokku) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| CO sisaldus | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Küllastumata HC sisaldus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Vesiniku sisaldus | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 mahuprotsenti
  (5 mg/ m3) | — | — | 1,3 butadieen: 0,01 |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]: | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | — | — | — | — | — | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | 3,5  (76)

  10% (77) | — | — | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Soome

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm B/P

min

nom

max

min

nom

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Wobbe indeks [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5,

sisaldus (kokku)

95

99,19

100

99

—

100

N2 + CO2 sisaldus

0

0,80

4,5

—

—

0,04

CO sisaldus

0

0

0

—

—

0,02

Küllastumata HC sisaldus

0

0

0

0

0

0,01

Vesiniku sisaldus

0

0

0

—

—

—

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

0

0

H2S:

0,00025 mahuprotsenti

(5 mg/ m3)

—

—

1,3 butadieen: 0,01

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselaskeava juures [mbar]:

17

20

25

25

30

35

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

—

—

—

—

—

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

3,5  (76)

10% (77)

—

—

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

ROOTSI

| Rootsi |
| --- |
| Gaasiperekond | 1. perekond | 2. perekond | | 3. perekond |
| Gaasirühm | | Rühm H | (78) | |
| | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5, sisaldus (kokku) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| N2 + CO2 sisaldus | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| CO sisaldus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Küllastumata HC sisaldus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vesiniku sisaldus | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | — | — | — | — |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Rootsi

Gaasiperekond

1. perekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

(78)

min

max

min

max

min

max

min

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Wobbe indeks [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5, sisaldus (kokku)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

N2 + CO2 sisaldus

35

38

0,50

2,48

0

4

0

CO sisaldus

0

0

0

0

Küllastumata HC sisaldus

0

0

0

0

Vesiniku sisaldus

0

0,5

0

0

1

0

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

—

—

—

—

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselakeava juures [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Toiterõhk tarnekohas [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]

2

—

2

—

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

ÜHENDKUNINGRIIK

| Ühendkuningriik |
| --- |
| Gaasiperekond | 2. perekond | 3. perekond |
| Gaasirühm | Rühm H | Rühm P | Rühm B |
| | min | max | min | max | min | max |
| Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Wobbe indeks [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast: |
| C1 – C5,
  sisaldus (kokku) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N2 + CO2 sisaldus | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | Null | Null |
| CO sisaldus | (82) | (82) | Null | Null |
| Küllastumata HC sisaldus | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Vesiniku sisaldus | — | 0,1
  mol % | Null | Null |
| Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta | H2S piirnorm ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Toiterõhk: |
| | min | nom | max | min | nom | max | min | nom | max |
| Toiterõhk seadme sisselakeava juures (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Toiterõhk tarnekohas [mbar]: | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]: | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused |
| Võrdlustemperatuur põlemisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C] | 15 °C |
| Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar] | 1 013,25 mbar |

Ühendkuningriik

Gaasiperekond

2. perekond

3. perekond

Gaasirühm

Rühm H

Rühm P

Rühm B

min

max

min

max

min

max

Ülemine kütteväärtus (GCV) [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Wobbe indeks [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Gaasi koostis mahuprotsendina koguhulgast:

C1 – C5,

sisaldus (kokku)

(82)

(82)

100

100

100

100

N2 + CO2 sisaldus

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

Null

Null

CO sisaldus

(82)

(82)

Null

Null

Küllastumata HC sisaldus

(82)

(82)

0

100

0

100

Vesiniku sisaldus

—

0,1

mol %

Null

Null

Teave küttegaaside toksiliste koostisosade kohta

H2S piirnorm ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Toiterõhk:

min

nom

max

min

nom

max

min

nom

max

Toiterõhk seadme sisselakeava juures (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Toiterõhk tarnekohas [mbar]:

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Lõppkasutaja gaasiseadme lubatav rõhukadu [mbar]:

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Wobbe indeksi ja ülemise kütteväärtuse võrdlustingimused

Võrdlustemperatuur põlemisel [°C]

15 °C

Võrdlustemperatuur mahu mõõtmisel [°C]

15 °C

Võrdlusrõhk mahu mõõtmisel [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  20. detsembri 1999. aasta kuninglikus dekreedis kirjeldatud kaubanduslik butaan;

(2)  20. detsembri 1999. aasta kuninglikus dekreedis kirjeldatud kaubanduslik propaan;

(3)  Reguleerimata;

(4)  Ainult teatavate mittekodumasinate puhul (toitlustamine, jne).

(5)  Allikas: Bulgaaria Maagaasi Assotsiatsioon;

(6)  Andmed puuduvad;

(7)  Kui toiterõhk tarnekohas on 130 mbar, ei ole rõhukadu täpsustatud. Nõutav voolukiirus on 6 m/s;

(8)  Allikas: Bulgaaria Bensiini- ja Gaasiassotsiatsioon;

(9)  Näidatud väärtus vastab Bulgaaria tavapärastele rõhunormidele. Lubatud on ka nominaalne rõhk 50 mbar;

(10)  Sõltub seadmest. Küsimus ei ole asjakohane.

(11)  Taani kommunaalgaas koosneb maagaasi ja õhu segust;

(12)  Ülemine kütteväärtus ei ole Taani Ohutustehnoloogia Ameti poolt kindlaks määratud;

(13)  Reguleerimata;

(14)  Esitatud väärtused on kõik ilma odorandi väävlisisalduseta;

(15)  Mõõdetud väävlina;

(16)  Toiterõhu tarnekohas määravad kindlaks kohalikud kommunaalgaasi jaotusettevõtted;

(17)  Ülemine kütteväärtus ei ole kindlaks määratud Taani Ohutustehnoloogia Ameti poolt, vaid eeskirja kohaselt peab maagaasi suhteline tihedus jääma vahemikku 0,555–0,7;

(18)  Ebatavalised tarnetingimused: tingimusel, et Taani Ohutustehnoloogia Amet on kiitnud heaks spetsiaalse hädaolukordade lahendamise kava, milles lubatakse toidet ebatavalises vahemikus, võib Wobbe indeks olla vahemikus 47,44 –48,12 MJ/m3;

(19)  Toiterõhu tarnekohas määravad kindlaks kohalikud maagaasi jaotusettevõtted;

(20)  3. gaasiperekonna gaasid peavad alati vastama rahvusvahelisele standardile ISO 9162.

(21)  Rühm H: sobivate gaasiseadmete puhul (nt seadmekategooria I2E) võib tarnenappuse vältimiseks lubada piiratud aja jooksul alandada Wobbe indeksi väärtust kuni väärtuseni WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), kusjuures seadme seadistus peab olema muutumatult WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15°C));

(22)  Rühm L: sobivate gaasiseadmete puhul (nt seadmekategooria I2ELL) võib inertgaasirikaste maagaaside kasutamiseks lubada piiratud aja jooksul alandada Wobbe indeksi väärtust kuni väärtuseni WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), kusjuures seadme seadistus peab olema muutumatult WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/m3 (15°C));

(23)  Kasutamiseks üksnes kodumajapidamistes või samalaadsel otstarbel; äri- või tööstusotstarbeliseks. kasutuseks on võimalikud erandid;

(24)  Nimiväärtus;

(25)  Ainult paiksest mahutist;

(26)  Vesinik, lämmastik, hapnik ja metaan.

(27)  Toetudes gaasisüsteemi tehnilise haldamise standardi NTGS PD-01 „Mõõtmine, kvaliteet ja lõhnastamine“ üksikasjalikule protokollile;

(28)  Miinimum ei ole määratletud, mis võimaldab kinni pidada minimaalsest ülemisest kütteväärtusest ja Wobbe indeksist;

(29)  Ei tohi ületada, mis võimaldab kinni pidada maksimaalsest ülemisest kütteväärtusest ja Wobbe indeksist;

(30)  CO2 puhul. Segude puhul, mis võimaldab kinni pidada minimaalsest ülemisest kütteväärtusest ja Wobbe indeksist;

(31)  Maagaasis;

(32)  Eripäritoluga gaasides (PD-01 tabel 4);

(33)  Määratlemata. Võimaldab kinni pidada maksimaalsest kastepunktist vahemikus 1–70 bar temperatuuril +5°C;

(34)  Maagaas ei tohi sisaldada toksilisi koostisosi;

(35)  Seadmete puhul, mis ei ole mõeldud koduseks kasutamiseks, võib rõhk seadme töörežiimist sõltuvalt erinev olla (kõik - mitte midagi, kõik - nõrk - mitte midagi, muutuv), vastavalt tootja kasutusjuhendis antud juhistele;

(36)  Gaasi koostis on õiguslikult kindlaks määratud 31. jaanuari 2006. aasta kuningliku dekreediga 61/2006, milles sätestatakse bensiini, diislikütuse ja veeldatud naftagaasi üksikasjad ning reguleeritakse teatavate biokütuste kasutamist;

(37)  Olefiinid kokku;

(38)  Diolefiinid + atsetüleen;

(39)  LPG ei tohi sisaldada toksilisi koostisosi;

(40)  Seadmekategooria 3+;

(41)  Seadmekategooria 3P(50);

(42)  Seadmekategooria 3P(37);

(43)  Seadmekategooria 3R;

(44)  Seadmekategooria 3B.

(45)  Keskmine väärtus;

(46)  Andmed puuduvad;

(47)  Ülekandevõrku ühendatuna;

(48)  Ainult teatavate mittekodumasinate puhul.

(49)  Need andmed kujutavad endast eksperimentaalset arvu, mis on määratletud kui praktilise kogemuse põhjal saadud piirmäär. Gaaskütuste kvaliteedi normis ei ole viidet RHS-toksiinidele [mg/m3].

(50)  Määramata;

(51)  LPG, mis koosneb 100 % butaanist;

(52)  LPG, mis koosneb 60 % propaanist ja 40 % butaanist;

(53)  Keskmine LPG mahuline sisaldus aastal 2017;

(54)  LPG torude maksimaalne lubatud töörõhk hoonetes, sõltuvalt hoone kasutusotstarbest, ei tohi ületada ettenähtud norme, välja arvatud juhul, kui valmistaja on gaasipõletusseadme sertifitseerinud kõrgemal rõhul töötamiseks ja kui tööinspektsiooni inspektor on seda inspekteerinud;

(55)  Gaasipõletusseadmed ühendusrõhuga kuni 50 mbar;

(56)  Keskkütte katlaruumid;

(57)  Suurte hoonete katlaruumid, haiglad, hotellid jne, koguvarustusega kuni 300 kg/h;

(58)  Suurte hoonete katlaruumid, haiglad, hotellid jne, koguvarustusega üle 300 kg/h;

(59)  Kaubandusliku eesmärgiga köögid;

(60)  Muud kaubanduslikud seadmed;

(61)  Õppe- ja teaduslaborid;

(62)  Teaduslaborid.

(63)  Kokkulepe vastavalt Lätis kuivale gaasile kehtestatud tingimustele: temperatuur 20 °C, õhurõhk 1,01325 bar.

(64)  Mõõtmata.

(65)  Reguleerimata;

(66)  Sundtõmbega gaasipõletite puhul;

(67)  Järgida tuleb seadme tootja kehtestatud minimaalseid ja maksimaalseid väärtuseid (väärtused on väga erinevad);

(68)  Rõhk arvesti väljalaskeavas: võetakse arvesse arvesti seadistusvahemikku ja rõhukadu.

(1)  (Maa)gaasivõrku (teine perekond) ühendatud gaasiseadmete puhul

Gaasiseaduse artiklis 11 (gaasiseadus puudutab gaasi kommunaalvõrku) on sätestatud:

| 1) | gaas, mis juhitakse gaasiülekande võrku või mida võrguhaldurid pakuvad väljalaskepunktides, peab vastama ministri määruses kehtestatud tingimustele. Sellised nõuded võivad toitepunktide ja väljumispunktide jaoks ning sõltuvalt energiasisaldusest, rõhutasemest ja piirkonnast erinevad olla; |
| --- | --- |

1)

gaas, mis juhitakse gaasiülekande võrku või mida võrguhaldurid pakuvad väljalaskepunktides, peab vastama ministri määruses kehtestatud tingimustele. Sellised nõuded võivad toitepunktide ja väljumispunktide jaoks ning sõltuvalt energiasisaldusest, rõhutasemest ja piirkonnast erinevad olla;

| 2) | punktis 1 osutatud nõuded peavad igal juhul tagama gaasitarne ja kasutamise ohutuse, tõhususe (sealhulgas sotsiaalsete kulude minimaalsena hoidmine), kindluse ja jätkusuutlikkuse. |
| --- | --- |

2)

punktis 1 osutatud nõuded peavad igal juhul tagama gaasitarne ja kasutamise ohutuse, tõhususe (sealhulgas sotsiaalsete kulude minimaalsena hoidmine), kindluse ja jätkusuutlikkuse.

Punktiga 2 tahetakse öelda, et olenemata ministri määruse sätetest, tuleb tagada gaasivarustuse ohutus ja tõhusus, ja seda ka juhul, kui gaasivarustuses tehakse muudatusi. Sellega seoses on olemasolevate seadmete ja gaasivõrkude tehniline suutlikkus ülimusliku tähtsusega.

(Maa)gaasivõrgu gaasivarustuse klassifikatsioon

| | Gaasiseadmete perspektiivist on Hollandis kolm peamist riiklikku gaasivõrku:






  1) | H gaasivõrk, mis koosneb piirkondlikest süsteemidest, millest mõnel on oma gaasitarnetingimuste spetsifikatsioonid. H-võrku on ühendatud ligi 80 suurtarbijat ja RNB suurtarbijate (Regionale netbeheerders – piirkondlikud võrguhaldurid) H-võrk. |
| --- | --- | --- |

Gaasiseadmete perspektiivist on Hollandis kolm peamist riiklikku gaasivõrku:

1)

H gaasivõrk, mis koosneb piirkondlikest süsteemidest, millest mõnel on oma gaasitarnetingimuste spetsifikatsioonid. H-võrku on ühendatud ligi 80 suurtarbijat ja RNB suurtarbijate (Regionale netbeheerders – piirkondlikud võrguhaldurid) H-võrk.

| 2) | G gaasivõrk, kus kasutatakse vaheldumisi kolme stabiilset tarnetingimust:






  a) | G tarnetingimused, mis kehtivad hetkel kogu G gaasivõrgus; |
| --- | --- | --- |

2)

G gaasivõrk, kus kasutatakse vaheldumisi kolme stabiilset tarnetingimust:

a)

G tarnetingimused, mis kehtivad hetkel kogu G gaasivõrgus;

| b) | G+ tarnetingimused, mis ei hakka kehtima enne aastat 2022; |
| --- | --- |

b)

G+ tarnetingimused, mis ei hakka kehtima enne aastat 2022;

| c) | E tarnetingimused, mis ei hakka kehtima enne aastat 2030. Neid tarnetingimusi võidakse eeldatavasti hakata kasutama 2018. aastal esmakordselt ühendatud gaasiseadmete kasutusaja jooksul. E tarnetingimuste kohta ei ole kehtestatud selliseid konkreetseid gaasitarnetingimusi, nagu kehtivad G ja G+ puhul. Need koostatakse siis, kui E tarnetingimusi reaalselt rakendama hakatakse. Need hõlmavad siis tingimusi, et tarnitud gaas oleks sobiv (gaasiseaduse artikli 11 tähenduses) seadmekategooriasse I2,E kuuluvate seadmete puhul, mille nominaalne seadmerõhk on 20 mbar. |
| --- | --- |

c)

E tarnetingimused, mis ei hakka kehtima enne aastat 2030. Neid tarnetingimusi võidakse eeldatavasti hakata kasutama 2018. aastal esmakordselt ühendatud gaasiseadmete kasutusaja jooksul. E tarnetingimuste kohta ei ole kehtestatud selliseid konkreetseid gaasitarnetingimusi, nagu kehtivad G ja G+ puhul. Need koostatakse siis, kui E tarnetingimusi reaalselt rakendama hakatakse. Need hõlmavad siis tingimusi, et tarnitud gaas oleks sobiv (gaasiseaduse artikli 11 tähenduses) seadmekategooriasse I2,E kuuluvate seadmete puhul, mille nominaalne seadmerõhk on 20 mbar.

| 3) | L gaasivõrk on ette nähtud ekspordiks ja sealt ei toimu määruse (EL) 2016/426 tähenduses gaasitarneid Madalmaade territooriumile. |
| --- | --- |

3)

L gaasivõrk on ette nähtud ekspordiks ja sealt ei toimu määruse (EL) 2016/426 tähenduses gaasitarneid Madalmaade territooriumile.

| | Lisaks on võrgud rõhutasemete järgi liigitatud kolme alamkategooriasse:






  1) | HTL (hoofdtransportleiding - põhitransporditorustik) võrk: |
| --- | --- | --- |

Lisaks on võrgud rõhutasemete järgi liigitatud kolme alamkategooriasse:

1)

HTL (hoofdtransportleiding - põhitransporditorustik) võrk:

| 2) | RTL (hoofdtransportleiding - piirkondlik transporditorustik) võrk; |
| --- | --- |

2)

RTL (hoofdtransportleiding - piirkondlik transporditorustik) võrk;

| 3) | RNB võrk. |
| --- | --- |

3)

RNB võrk.

Gaasi on võimalik tarnida igal rõhutasemel. Gaasi tarnetingimused võivad olenevalt rõhutasemest erineda.

| | Muude gaasiseadmete puhul | Muude gaaside puhul, mida ei tarnita (maa)gaasivõrgu kaudu, nagu propaan, butaan ja nende segud, puuduvad konkreetsed õigusaktid gaasitarnetingimuste kohta. Seotud osapooled sõlmivad harilikult nende gaaside tarnimiseks kokkulepped eraõiguse alusel, mis hõlmavad tihti vabatahtlikke standardeid. Informatsiooni mõttes on käesolevas lisas esitatud standardväärtused, mida tihti kasutatakse. |
| --- | --- | --- |

Muude gaasiseadmete puhul

Muude gaaside puhul, mida ei tarnita (maa)gaasivõrgu kaudu, nagu propaan, butaan ja nende segud, puuduvad konkreetsed õigusaktid gaasitarnetingimuste kohta. Seotud osapooled sõlmivad harilikult nende gaaside tarnimiseks kokkulepped eraõiguse alusel, mis hõlmavad tihti vabatahtlikke standardeid. Informatsiooni mõttes on käesolevas lisas esitatud standardväärtused, mida tihti kasutatakse.

(2)  (Maa)gaasivõrku (teine perekond) ühendatud gaasiseadmete puhul

H-gaasivõrk: sõltub piirkondlikust süsteemist

| H-gaasivõrgu piirkondlik süsteem nagu osutatud gaasi kvaliteedimääruses | Wobbe indeks, gaasi kvaliteedimäärus | Wobbe indeks, gaasi kvaliteedimäärus | Teisendatud Wobbe indeks | Teisendatud Wobbe indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| min | max | min | max |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Muud gaasisüsteemid | 47,0 | 55,7 | 44,59 | 52,84 |
| Delfzijli gaasisüsteem | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| Eemshaveni gaasisüsteem | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| Zuidoost-Drenthe gaasisüsteem | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| GZI (gaszuiveringsinstallatie - gaasipuhastusjaam) gaasisüsteem | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| IJmondi gaasisüsteem | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburgi provints | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Põhja-Hollandi, Lõuna-Hollandi ja Groningeni provints | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Rafineerimisgaasisüsteem | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| Westgas/Waalhaveni gaasisüsteem | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| Maasmondi gaasisüsteem | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| Veeldatud maagaasi gaasisüsteem | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Kasutatud teisendustegur vahemikus 25/0 – 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

H-gaasivõrgu piirkondlik süsteem nagu osutatud gaasi kvaliteedimääruses

Wobbe indeks, gaasi kvaliteedimäärus

Wobbe indeks, gaasi kvaliteedimäärus

Teisendatud Wobbe indeks

Teisendatud Wobbe indeks

min

max

min

max

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Muud gaasisüsteemid

47,0

55,7

44,59

52,84

Delfzijli gaasisüsteem

48,6

55,7

46,11

52,84

Eemshaveni gaasisüsteem

47,2

55,7

44,78

52,84

Zuidoost-Drenthe gaasisüsteem

49,0

55,7

46,49

52,84

GZI (gaszuiveringsinstallatie - gaasipuhastusjaam) gaasisüsteem

43,46

55,7

41,23

52,84

IJmondi gaasisüsteem

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburgi provints

49,0

55,7

46,49

52,84

Põhja-Hollandi, Lõuna-Hollandi ja Groningeni provints

48,3

55,7

45,82

52,84

Rafineerimisgaasisüsteem

48,3

55,7

45,82

52,84

Westgas/Waalhaveni gaasisüsteem

47,0

57,5

44,59

54,55

Maasmondi gaasisüsteem

47,0

56

44,59

53,13

Veeldatud maagaasi gaasisüsteem

47,0

57,2

44,59

54,27

Kasutatud teisendustegur vahemikus 25/0 – 15/15

0,9487

0,9487

G gaasivõrk:

| G gaasivõrgu tarnetingimused vastavalt gaasi kvaliteedimääruses osutatule | Wobbe indeks, gaasikvaliteedi määrus | Wobbe indeks, gaasikvaliteedi määrus | Teisendatud Wobbe indeks | Teisendatud Wobbe indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | min | max | min | max |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| G tingimused | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| G+ tingimused | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| E tingimused | i) | i) | i) | i) |
| Kasutatud teisendustegur vahemikus 25/0 – 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Märkus 1) Lubatud Wobbe indeksi väärtused E tarnetingimuste puhul ei ole veel kindlaks määratud. Valitud väärtused võimaldavad I2,E -kategooria seadmete ohutut ja tõhusat kasutamist. Need määratakse kindlaks gaasikvaliteedi määruses, siis kui see vajalikuks osutub. |

G gaasivõrgu tarnetingimused vastavalt gaasi kvaliteedimääruses osutatule

Wobbe indeks, gaasikvaliteedi määrus

Wobbe indeks, gaasikvaliteedi määrus

Teisendatud Wobbe indeks

Teisendatud Wobbe indeks

min

max

min

max

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

G tingimused

43,46

44,41

41,23

42,13

G+ tingimused

43,46

45,30

41,23

42,98

E tingimused

i)

i)

i)

i)

Kasutatud teisendustegur vahemikus 25/0 – 15/15

0,9487

0,9487

Märkus 1) Lubatud Wobbe indeksi väärtused E tarnetingimuste puhul ei ole veel kindlaks määratud. Valitud väärtused võimaldavad I2,E -kategooria seadmete ohutut ja tõhusat kasutamist. Need määratakse kindlaks gaasikvaliteedi määruses, siis kui see vajalikuks osutub.

(3)  (Maa)gaasivõrku (teine perekond) ühendatud gaasiseadmete puhul

Puuduvad kohustuslikud nõuded C1 – C5 kogusisalduse kohta. Siiski on olemas maksimaalse propaaniekvivalendi nõuded teatavatel tarnetingimustel G gaasivõrgus.

(Propaani ekvivalendi selgitus: kõrgemate süsivesinike sisaldusühik gaasis, mida arvestatakse nende sisalduse summana gaasis mooliprotsentides, kusjuures igale kõrgemale süsivesinikule määratakse kaalutegur vastavalt konkreetse kõrgema süsivesiniku süsinikuaatomi arvule, millest lahutatakse üks ja jagatakse seejärel kahega).

Nõuded on järgmised:

G tingimused: maksimaalne propaaniekvivalendi sisaldus 5 mol %

G+ tingimused: maksimaalne propaaniekvivalendi sisaldus 8,1 mol %

E tingimused: konkreetsed kohustuslikud nõuded puuduvad. Lubatud sisaldus E tarnetingimuste puhul ei ole veel kindlaks määratud. Valitud sisalduspiir võimaldab I2,E -kategooria seadmete ohutut ja tõhusat kasutamist. Nõuded määratakse kindlaks gaasikvaliteedi määruses, siis kui see vajalikuks osutub.

(4)  Teine gaasiperekond, G gaasivõrk, G tingimused: piirang kehtib süsinikdioksiidi (CO2) sisalduse suhtes, kui vähemalt 99 mol % gaasist koosneb metaanist, süsinikdioksiidist, lämmastikust (N2) ja hapnikust (O2) ning rohkem kui 6 mol % koosneb CO2-st.

Maksimaalne CO2 sisaldus on vähemalt:

| | * 10,32 – 0,72 * N2 sisaldus – 0,87 * O2 sisaldus, ja |
| --- | --- |

- 10,32 – 0,72 * N2 sisaldus – 0,87 * O2 sisaldus, ja

| | * 10,56 – 0,746 * N2 sisaldus – 1,01 * O2 sisaldus, |
| --- | --- |

- 10,56 – 0,746 * N2 sisaldus – 1,01 * O2 sisaldus,

kusjuures sisaldused on väljendatud mooliprotsentides.

(5)  Esitatud tarbijaootused põhinevad vabatahtlikel standarditel ja tavadel.

(6)  Muude kui kodus kasutatavate seadmete puhul kasutatakse mõnikord nominaalrõhku 100 mbar ja kõrgemat.

(69)  3. perekonna gaasi ei tarnita Poolas gaasijaotusvõru kaudu;

(70)  Ühikus MJ/m3 esitatud väärtused saab teisendada ühikuks kWh/m3, kui teha jagamine 3,6-ga.

(71)  Väärtused energiateenuste korraldaja teenuse osutamise kvaliteedi eeskirjast;

(72)  Väärtused seadusest nr 214E/2015;

(73)  Teave puudub;

(74)  Mõnedes toitlustustööstuse seadmetes kasutatakse kaubandusliku butaani puhul ka rõhku 50 mbar ja kaubandusliku propaani puhul 67 mbar. Tegemist jääkidega;

(75)  Vastavalt standardile EN ISO 13443:1996 „Maagaas – standardsed võrdlustingimused“.

(76)  Kui ühendusrõhk on kuni 35 mbar;

(77)  Kui ühendusrõhk on suurem kui 35 mbar.

(78)  Rikastatud biogaas;

(79)  Nominaalväärtus.

(80)  Puuduvad kogu võrgu ulatuses kohaldatavad konkreetsed piirnormid, enamasti jäävad väärtused vahemikku 36,9 MJ/m3 – 42,3 MJ/m3, kuid üldiseks piiriks on Wobbe indeks;

(81)  Varustuse hädaolukorra puhul võib piirnorme gaasitoite säilitamiseks suurendada väärtusteni 46,5 – 52,85 MJ/m3, kuid see kehtib vaid eriolukordades. Varustustingimused on sätestatud gaasiohutuse (halduse) seaduses S.I. 1996 nr 551, mis on kättesaadav aadressil www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Konkreetne piirnorm puudub;

(83)  Enamasti 2,5 %mol, kuid see on ülekandesüsteemi mõnes punktis erinev;

(84)  Kaubanduslik propaan ja butaan võib sisaldada ainet 1,3-butadieen, mis on klassifitseeritud kui II klassi kantserogeenne aine;

(85)  Nagu standardis EN437;

(86)  LPG autoelamute jaoks vastavalt standardile EN 1949;

(87)  Tsisternid või balloonid (eramute varustamiseks), vt standardi EN 16129 tabel 5 ja standardi BS6891 tabel1 7 märkus A – need arvud osutavad tarnekohale regulaatori või mõõturi väljalaskeava juures (olenevalt sellest, kumb on viimane);

(88)  Balloonitarvik (ballooniga vahetult ühendatud seade) ΔP2 (2 mbar rõhukadu). Märkus: nende väärtuste puhul lähtutakse sellest, et tarnekoht on regulaatori väljalaskeava;

(89)  Balloonitarvik (ballooniga vahetult ühendatud seade) Ref EN 16129 tabel 5. Märkus: nende väärtuste puhul lähtutakse sellest, et tarnekoht on regulaatori väljalaskeava;

(90)  Balloonitarvik (ballooniga vahetult ühendatud seade) ΔP2 (5 mbar rõhukadu). Märkus: nende väärtuste puhul lähtutakse sellest, et tarnekoht on regulaatori väljalaskeava;

(91)  Balloonitarvik (ballooniga vahetult ühendatud seade), LPG (autoelamute jaoks vastavalt standardile EN 1949), viide standardi EN 16129 D lisale. Märkus: nende väärtuste puhul lähtutakse sellest, et tarnekoht on regulaatori väljalaskeava;

(92)  Viide standardile BS 6891: 2015 punkt 5.3.2 ja IGEM/UP/tabel 2 suuremate torude puhul;

(93)  UKLPG COP 22 Service Pipework (ühendustorustik);

(94)  Standard BS 6891, Property installation pipework (eramu gaasitorustik); ballooniga vahetult ühendatud sedmed, rõhuga 2 mbar;

(95)  Standard EN 1949; ballooniga vahetult ühendatud sedmed, rõhuga 5 mbar.

---