# Dziennik Urzędowy C 206/2018

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 206 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6114 czerwca 2018 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 206

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6114 czerwca 2018

---

| Spis treśći | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| | INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 2018/C 206/01 | Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich) | 1 |

Spis treśći

Strona

IV   Informacje

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2018/C 206/01

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE (Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

(Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

1

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| 14.6.2018 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 206/1 |
| --- | --- | --- | --- |

14.6.2018

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 206/1

---

Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilania zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

(Niniejsza publikacja oparta jest na informacjach otrzymanych przez Komisję od państw członkowskich)

(2018/C 206/01)

BELGIA

| Belgia |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa L | Grupa H | Grupa B | Grupa P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 32,54 | 36,70 | 32,81 | 43,69 | — | — | — | — |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 41,65 | 44,49 | 46,61 | 53,91 | 87,50  (1) | 77,26  (2) |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Zawartość N2 + CO2 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Zawartość CO | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (3) | (3) | (3) | (3) | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Zawartość wodoru | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | — | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 18 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 20 | 28–30 | 35 | 25
  42,5  (4) | 37
  50 (4) | 45
  57,5 (4) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Belgia

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa L

Grupa H

Grupa B

Grupa P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

32,54

36,70

32,81

43,69

—

—

—

—

Liczba Wobbego [MJ/m3]

41,65

44,49

46,61

53,91

87,50  (1)

77,26  (2)

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Zawartość N2 + CO2

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Zawartość CO

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(3)

(3)

(3)

(3)

0

25

0

25

Zawartość wodoru

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

—

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

18

25

30

15

20

25

20

28–30

35

25

42,5  (4)

37

50 (4)

45

57,5 (4)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

BUŁGARIA

| Bułgaria |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina (5) | 3. rodzina (8) |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa B/P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 36 | 45,7 | 94 | — |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 45,7 | 54,7 | 79,94 | 86,84 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Zawartość C1–C5 (suma) | 92 | 100 | — | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | 0 | 3 | (6) | (6) |
| Zawartość CO | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Zawartość wodoru | (6) | (6) | (6) | (6) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | (6) | (6) |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 | 20 | 25 | 30 | 30 (9)/50 | 2 000 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 22 | — | 130 | 2 000 | — | 16 000 |
| dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 1 | 3 | (7) | (10) | (10) | (10) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Bułgaria

Rodzina gazów

2. rodzina (5)

3. rodzina (8)

Grupa gazów

Grupa H

Grupa B/P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

36

45,7

94

—

Liczba Wobbego [MJ/m3]

45,7

54,7

79,94

86,84

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Zawartość C1–C5 (suma)

92

100

—

100

Zawartość N2 + CO2

0

3

(6)

(6)

Zawartość CO

(6)

(6)

(6)

(6)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(6)

(6)

(6)

(6)

Zawartość wodoru

(6)

(6)

(6)

(6)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

(6)

(6)

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17

20

25

30

30 (9)/50

2 000

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

22

—

130

2 000

—

16 000

dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

1

3

(7)

(10)

(10)

(10)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

REPUBLIKA CZESKA

| Republika Czeska |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa B/P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 33,8 | 42,5 | 101,8 | 134 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 45,7 | 52,2 | 82,6 | 94,7 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5 (suma) | 92 – 99,5 | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | 0,5 – 8 | 0 |
| Zawartość CO | 0 | 0 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0 | 0 – 65 |
| Zawartość wodoru | 0 | 0 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Republika Czeska

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa B/P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

33,8

42,5

101,8

134

Liczba Wobbego [MJ/m3]

45,7

52,2

82,6

94,7

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5 (suma)

92 – 99,5

100

Zawartość N2 + CO2

0,5 – 8

0

Zawartość CO

0

0

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0

0 – 65

Zawartość wodoru

0

0

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17

20

25

25

30

35

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

DANIA

| Dania |
| --- |
| Rodzina gazów | 1. rodzina | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa a (11) | Grupa H | Grupa B/P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | (12) | (12) | (17) | (17) | (12) | (12) |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 22,37 | 24,84 | 48,12  (18) | 52,90  (18) | 72,90  (20) | 87,31  (20) |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5 (suma) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Zawartość N2 + CO2 | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Zawartość CO | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Zawartość wodoru | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) | (13) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym (14) | 0 | H2S i COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3; | 0 | H2S i COS (15): 5 mg/m3;
  Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3 | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | (16) | (16) | (16) | (19) | (19) | (19) | (13) | 30 | (13) |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 | (13) | (13) | 2 |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1,013 bar |

Dania

Rodzina gazów

1. rodzina

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa a (11)

Grupa H

Grupa B/P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

(12)

(12)

(17)

(17)

(12)

(12)

Liczba Wobbego [MJ/m3]

22,37

24,84

48,12  (18)

52,90  (18)

72,90  (20)

87,31  (20)

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5 (suma)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Zawartość N2 + CO2

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Zawartość CO

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Zawartość wodoru

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

(13)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym (14)

0

H2S i COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3;

0

H2S i COS (15): 5 mg/m3;

Merkaptan (15): 5 mg/m3; S: 30 mg/m3

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

6

8

15

17

20

25

25

30

35

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

(16)

(16)

(16)

(19)

(19)

(19)

(13)

30

(13)

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

(13)

(13)

2

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1,013 bar

NIEMCY

| Niemcy |
| --- |
| Rodzina gazów | Druga | Trzecia |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa L | Grupa P | Grupa B |
| | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Maks. |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 34,5 | 44,7 | 28,7 | 38,6 | 101,2  (24) | 133,8  (24) |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 46,50  (21) | 53,60 | 37,60  (22) | 44,40 | 72,90  (25) | 87,30  (25) | 81,80 | 87,30 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5, (suma) | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | 2,5 | 4 | | — | | — | | — |
| Zawartość CO | — | — | — | — |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | — | — | 10  % | 10  % |
| Zawartość wodoru | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2 – 10 | 0 | 0,2  (26) | 0 | 0,2 (26) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | H2S i COS:
  5 mg/m3 | — | H2S i COS:
  5 mg/m3 | — | H2S: technicznie wolny / S z COS:
  5 mg/kg | — | H2S: technicznie wolny / S z COS: 5 mg/kg |
| Ciśnienie zasilania: |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 20 | 23 | 25,3 | 20 | 23 | 25,3 | 42,5 | 50 | 57,5 | 42,5 | 50 | 57,5 |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 3  (23) | 3 (23) | 5 (23) | 5 (23) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto: |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [°C] | 1 013,25 mbar |

Niemcy

Rodzina gazów

Druga

Trzecia

Grupa gazów

Grupa H

Grupa L

Grupa P

Grupa B

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

34,5

44,7

28,7

38,6

101,2  (24)

133,8  (24)

Liczba Wobbego [MJ/m3]

46,50  (21)

53,60

37,60  (22)

44,40

72,90  (25)

87,30  (25)

81,80

87,30

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5, (suma)

—

100

—

100

—

100

—

100

Zawartość N2 + CO2

2,5

4

—

—

—

Zawartość CO

—

—

—

—

Zawartość węglowodorów nienasyconych

—

—

10  %

10  %

Zawartość wodoru

0

0,2 – 10

0

0,2 – 10

0

0,2  (26)

0

0,2 (26)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

H2S i COS:

5 mg/m3

—

H2S i COS:

5 mg/m3

—

H2S: technicznie wolny / S z COS:

5 mg/kg

—

H2S: technicznie wolny / S z COS: 5 mg/kg

Ciśnienie zasilania:

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

18

20

25

18

20

25

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

20

23

25,3

20

23

25,3

42,5

50

57,5

42,5

50

57,5

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

3  (23)

3 (23)

5 (23)

5 (23)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto:

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [°C]

1 013,25 mbar

HISZPANIA

| Hiszpania |
| --- |
| Rodzina gazów | Druga | Trzecia |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa P | Grupa B |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 31,86 | 45,28 | 95,65 | 101,68 | 119,78 | 126,1 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 45,66 | 54,76 | 76,61 | 78,94 | 85,23 | 87,43 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| | (27) | (36) |
| Zawartość C1–C5 i ilości śladowe C6+ w % (suma) | (28) | 100  (29) | — | — | — | — |
| Zawartość C2 w % | — | — | 0 | 2,5 | 0 | 2 |
| Zawartość C3 w % | — | — | 80 | 100 | 0 | 20 |
| Zawartość C4 w % | — | — | 0 | 20 | 80 | 100 |
| Zawartość C5 w % | — | — | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Zawartość N2 + CO2 w % | 0 | 2,5  (30) | — | — | — | — |
| Zawartość CO w % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  2 (32) | — | — | — | — |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych w % | (33) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 35 (37)

  1 000  ppm (38) | 0 (37)

  0 ppm (38) | 20 (37)

  1 000  ppm (38) |
| Zawartość wodoru w % | 0 (31)

  0 (32) | 0 (31)

  5 (32) | — | — | — | — |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym: |
| | (34) | (39) |
| Ciśnienie zasilania: |
| | Minimalne (35) | Nominalne (35) | Maksymalne (35) | Minimalne (35) | Nominalne (35) | Maksymalne (35) | Minimalne (35) | Nominalne (35) | Maksymalne (35) |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 (40)

  42,5  (41)

  25 (42)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  50 (41)

  37 (42)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  57,5 (41)

  45 (42)

  35/45/57,5 (43) | 20 (40)

  20 (44)

  20/25/42,5 (43) | (28–30) 37 (40)

  29 (44)

  29/37/50 (43) | 45 (40)

  35 (44)

  35/45/57,5 (43) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto są następujące: |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1,01325 bar |

Hiszpania

Rodzina gazów

Druga

Trzecia

Grupa gazów

Grupa H

Grupa P

Grupa B

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

31,86

45,28

95,65

101,68

119,78

126,1

Liczba Wobbego [MJ/m3]

45,66

54,76

76,61

78,94

85,23

87,43

Skład gazu (% łącznej zawartości):

(27)

(36)

Zawartość C1–C5 i ilości śladowe C6+ w % (suma)

(28)

100  (29)

—

—

—

—

Zawartość C2 w %

—

—

0

2,5

0

2

Zawartość C3 w %

—

—

80

100

0

20

Zawartość C4 w %

—

—

0

20

80

100

Zawartość C5 w %

—

—

0

1,5

0

1,5

Zawartość N2 + CO2 w %

0

2,5  (30)

—

—

—

—

Zawartość CO w %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

2 (32)

—

—

—

—

Zawartość węglowodorów nienasyconych w %

(33)

0 (37)

0 ppm (38)

35 (37)

1 000  ppm (38)

0 (37)

0 ppm (38)

20 (37)

1 000  ppm (38)

Zawartość wodoru w %

0 (31)

0 (32)

0 (31)

5 (32)

—

—

—

—

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym:

(34)

(39)

Ciśnienie zasilania:

Minimalne (35)

Nominalne (35)

Maksymalne (35)

Minimalne (35)

Nominalne (35)

Maksymalne (35)

Minimalne (35)

Nominalne (35)

Maksymalne (35)

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17

20

25

20 (40)

42,5  (41)

25 (42)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

50 (41)

37 (42)

29/37/50 (43)

45 (40)

57,5 (41)

45 (42)

35/45/57,5 (43)

20 (40)

20 (44)

20/25/42,5 (43)

(28–30) 37 (40)

29 (44)

29/37/50 (43)

45 (40)

35 (44)

35/45/57,5 (43)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto są następujące:

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1,01325 bar

FRANCJA

| Francja [Tabela I] |
| --- |
| Rodzina gazów | 1. rodzina | 2. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa C | | Grupa H | Grupa L |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 24,27  (45) | 25,93  (45) | 37,16 | 44,45 | 32,99 | 36,47 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 26,5  (45) | 23,9  (45) | 46,55 | 53,58 | 40,99 | 44,57 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5 (suma) | (46) | ~ 21 | (46) | (46) |
| Zawartość N2 + CO2 | (46) | 0 | CO2 < 3,5
  CO2 < 2,5 (47) | CO2 < 11,7
  CO2 < 2,5 (47) |
| Zawartość CO | (46) | 0 | < 2 | < 2 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (46) | 0 | (46) | (46) |
| Zawartość wodoru | (46) | 0 | < 6 | < 6 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | (46) | (46) | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 | Hg < 1 g/m3

  Cl < 1 mg/ m3

  F < 10 mg/m3 |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 6 | 8 | 15 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | — | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Francja [Tabela I]

Rodzina gazów

1. rodzina

2. rodzina

Grupa gazów

Grupa C

Grupa H

Grupa L

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

24,27  (45)

25,93  (45)

37,16

44,45

32,99

36,47

Liczba Wobbego [MJ/m3]

26,5  (45)

23,9  (45)

46,55

53,58

40,99

44,57

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5 (suma)

(46)

~ 21

(46)

(46)

Zawartość N2 + CO2

(46)

0

CO2 < 3,5

CO2 < 2,5 (47)

CO2 < 11,7

CO2 < 2,5 (47)

Zawartość CO

(46)

0

< 2

< 2

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(46)

0

(46)

(46)

Zawartość wodoru

(46)

0

< 6

< 6

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

(46)

(46)

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Hg < 1 g/m3

Cl < 1 mg/ m3

F < 10 mg/m3

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

6

8

15

6

8

15

17

20

25

20

25

30

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

—

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

| Francja [Tabela II] |
| --- |
| Rodzina gazów | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa P | Grupa B | Grupa B/P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 97 | 104 | 124 | 134 | 97 | 134 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 79 | 82 | 89 | 93 | 75,46 | 85,22 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Zawartość CO | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 | 0,05 | 50 |
| Zawartość wodoru | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | 0 | 0 | 0 |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 25
  42,5  (48)

  100  (48) | 37
  50  (48)

  148  (48) | 45
  57,5 (48)

  180  (48) | 20
  60  (48) | 28–30
  112  (48) | 35
  140  (48) | 25 | 28–30 | 35 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Francja [Tabela II]

Rodzina gazów

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa P

Grupa B

Grupa B/P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

97

104

124

134

97

134

Liczba Wobbego [MJ/m3]

79

82

89

93

75,46

85,22

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

99

100

99

100

99

100

Zawartość N2 + CO2

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Zawartość CO

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0,05

50

0,05

50

0,05

50

Zawartość wodoru

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

0

0

0

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

25

42,5  (48)

100  (48)

37

50  (48)

148  (48)

45

57,5 (48)

180  (48)

20

60  (48)

28–30

112  (48)

35

140  (48)

25

28–30

35

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

CHORWACJA

| Chorwacja |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa B/P | Grupa P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 37 | 45,9 | 97,99 | 123,8 | 97,99 | 123,8 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 45,9 | 56,92 | 72,5 | 91,58 | 72,5 | 91,58 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | 85 | 98 | 95 | 99 | 95 | 99 |
| Zawartość N2 + CO2 | 0 | 7 | 0 | 9,8 | — |
| Zawartość CO | — | — | — | — |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0 | — | — | — |
| Zawartość wodoru | 0 | 0 | 0 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym |
| H2S+COS [mg/m3] | 0 | 5 | 0 | 13,9 | — |
| S [mg/m3] | 0 | 30 | 0 | 38 | — |
| *Toksyny RHS [mg/m3] | — | 6  (49) | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 22 | 22 | 50 | 22 | 30 | 37 | 22 | 37 | 50 |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 5 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Chorwacja

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa B/P

Grupa P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

37

45,9

97,99

123,8

97,99

123,8

Liczba Wobbego [MJ/m3]

45,9

56,92

72,5

91,58

72,5

91,58

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

85

98

95

99

95

99

Zawartość N2 + CO2

0

7

0

9,8

—

Zawartość CO

—

—

—

—

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0

—

—

—

Zawartość wodoru

0

0

0

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

H2S+COS [mg/m3]

0

5

0

13,9

—

S [mg/m3]

0

30

0

38

—

*Toksyny RHS [mg/m3]

—

6  (49)

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

22

22

50

22

30

37

22

37

50

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

5

0

8

—

0

—

—

0

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

CYPR

| Cypr |
| --- |
| Rodzina gazów | 3. rodzina |
| Grupa gazów | |
| | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | (50) | (50) |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 85,9  (51)

  80,2  (52) | 85,9  (51)

  80,2  (52) |
| Skład gazu w % łącznej zawartości (53): |
| C1 | — |
| C2 | 1,0 | 1,0 |
| C3 | 38,2 | 38,2 |
| C4 | 60,1 | 60,1 |
| C5 | 0,7 | 0,7 |
| Zawartość N2 + CO2 | (50) |
| Zawartość CO | (50) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0,03 | 42,78 |
| Zawartość wodoru | (50) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | (50) |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia (54) [mbar] | — | — | 50  (55)

  100  (56)

  100  (57)

  300  (58)

  50  (59)

  100  (60)

  50  (61)

  300  (62) |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | (50) |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | (50) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Cypr

Rodzina gazów

3. rodzina

Grupa gazów

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

(50)

(50)

Liczba Wobbego [MJ/m3]

85,9  (51)

80,2  (52)

85,9  (51)

80,2  (52)

Skład gazu w % łącznej zawartości (53):

C1

—

C2

1,0

1,0

C3

38,2

38,2

C4

60,1

60,1

C5

0,7

0,7

Zawartość N2 + CO2

(50)

Zawartość CO

(50)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0,03

42,78

Zawartość wodoru

(50)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

(50)

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia (54) [mbar]

—

—

50  (55)

100  (56)

100  (57)

300  (58)

50  (59)

100  (60)

50  (61)

300  (62)

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

(50)

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

(50)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

ŁOTWA

| Łotwa |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa B/P |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 31,82 | 34,87 | 101,27 | 110,02 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 47,02 | 51,98 | 76,7 | 83,3 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | 96,5 | 98,5 | 98,8 |
| Zawartość N2 + CO2 | ~ 1 | 0 | 1 |
| Zawartość CO | ~ 0,36 | 0 | 1 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Zawartość wodoru | 0,06 | 0,07 | 0 | 1 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 17 | 20 | 25 | 20 | 30 | 45 |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 20 °C (63) | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar | 1 013,25 mbar |

Łotwa

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa B/P

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

31,82

34,87

101,27

110,02

Liczba Wobbego [MJ/m3]

47,02

51,98

76,7

83,3

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

96,5

98,5

98,8

Zawartość N2 + CO2

~ 1

0

1

Zawartość CO

~ 0,36

0

1

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0,06

0,07

0

1

Zawartość wodoru

0,06

0,07

0

1

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17

20

25

20

30

45

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

17

20

25

20

30

45

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

0

0,5

1

0

0,5

1

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

20 °C (63)

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

1 013,25 mbar

LITWA

| Litwa |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H |
| | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 34,56 | — |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 47,016 | 51,984 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | 90 | — |
| Zawartość N2 + CO2 | — | 5,5 |
| Zawartość CO | (64) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | — | — |
| Zawartość wodoru | — | 2 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | Zakazane |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 21 | — | 30 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 25 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 20 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Litwa

Rodzina gazów

2. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

34,56

—

Liczba Wobbego [MJ/m3]

47,016

51,984

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

90

—

Zawartość N2 + CO2

—

5,5

Zawartość CO

(64)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

—

—

Zawartość wodoru

—

2

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

Zakazane

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

21

—

30

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

25 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

20 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

LUKSEMBURG

| Luksemburg |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H |
| | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 36,5 | 47,2 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 49,0 | 56,5 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | > 86 | 99 |
| Zawartość N2 + CO2 | — | 4,5 |
| Zawartość CO | (65) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (65) |
| Zawartość wodoru | (65) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 (15) (66) | 20 | 25  (67) |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu (68) [mbar] | 19,7 | 20 | 24,3 |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | 1,6 |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Luksemburg

Rodzina gazów

2. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

36,5

47,2

Liczba Wobbego [MJ/m3]

49,0

56,5

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

> 86

99

Zawartość N2 + CO2

—

4,5

Zawartość CO

(65)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(65)

Zawartość wodoru

(65)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17 (15) (66)

20

25  (67)

Ciśnienie zasilania na przyłączu (68) [mbar]

19,7

20

24,3

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

1,6

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

NIDERLANDY

| Niderlandy (1) |
| --- |
| Rodzina gazów | Pierwsza | Druga | Trzecia |
| Grupa gazów | | | |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/3] | | | | | | |
| Liczba Wobbego (2) [MJ/m3] | | | Sieć gazu H: 44,59
  Sieć gazu G, warunki dostaw G: 41,23
  Sieć gazu G, warunki dostaw G+: 41,23 | Sieć gazu H: 52,84
  Sieć gazu G, warunki dostaw G: 42,13
  Sieć gazu G, warunki dostaw G+: 42,98 | | |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1– C5 (suma) (3) | | | | | | |
| Zawartość N2+ CO2 | | | | Sieć gazu H: ≤ 3,2 % mol (podsystem Oude Pekela), ≤ 2,5 % mol (pozostała część Niderlandów)
  Sieć gazu G, warunki dostaw G i G+: ≤ 10,3 % mol (sieci RTL i RNB), ≤ 8 % mol (sieć HTL w prowincjach Holandia Północna, Holandia Południowa, Utrecht i Flevoland), ≤ 3 % mol (sieć HTL w pozostałej części Niderlandów) (4). | | |
| Zawartość CO | | | | Sieć gazu H: ≤ 1,5 % mol (system gazu rafineryjnego); ≤ 2 900  mg/m3(n) (pozostała część Niderlandów)
  Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); w odniesieniu do warunków dostaw E wartości nie zostały jeszcze określone. | | |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | | | | Zob. rozporządzenie o jakości gazu. | | |
| Zawartość wodoru | | | | Sieć gazu H: ≤ 40 % mol (system gazu rafineryjnego); ≤ 0,02 % mol (pozostała część Niderlandów)
  Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: ≤ 0,02 % mol (w sieciach RTL i HTL); ≤ 0,5 % mol (w sieci RNB)
  W odniesieniu do warunków dostaw E: wartości nie zostały jeszcze określone. | | |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | | | | Zob. rozporządzenie o jakości gazu. Zastosowanie ma również rozporządzenie REACH. | | |
| Ciśnienie zasilania: (5) |
| Rodzina gazów | Pierwsza | Druga | Trzecia |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie urządzenia [mbar] | | | | Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań
  Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: 20 mbar, warunki dostaw E: minimalne 17 mbar | Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań
  Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: nominalne 25 mbar, (6) warunki dostaw E: nominalne 20 mbar | Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań
  Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: maksymalne mbar: 30 mbar, warunki dostaw E: maksymalne 25 mbar | propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25 | propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30 | propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | | | | | | | | | |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]: | | | | | | | | | |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości: [°C] | 15 |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 |

Niderlandy (1)

Rodzina gazów

Pierwsza

Druga

Trzecia

Grupa gazów

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/3]

Liczba Wobbego (2) [MJ/m3]

Sieć gazu H: 44,59

Sieć gazu G, warunki dostaw G: 41,23

Sieć gazu G, warunki dostaw G+: 41,23

Sieć gazu H: 52,84

Sieć gazu G, warunki dostaw G: 42,13

Sieć gazu G, warunki dostaw G+: 42,98

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1– C5 (suma) (3)

Zawartość N2+ CO2

Sieć gazu H: ≤ 3,2 % mol (podsystem Oude Pekela), ≤ 2,5 % mol (pozostała część Niderlandów)

Sieć gazu G, warunki dostaw G i G+: ≤ 10,3 % mol (sieci RTL i RNB), ≤ 8 % mol (sieć HTL w prowincjach Holandia Północna, Holandia Południowa, Utrecht i Flevoland), ≤ 3 % mol (sieć HTL w pozostałej części Niderlandów) (4).

Zawartość CO

Sieć gazu H: ≤ 1,5 % mol (system gazu rafineryjnego); ≤ 2 900  mg/m3(n) (pozostała część Niderlandów)

Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: ≤ 2 900  mg/m3(n); w odniesieniu do warunków dostaw E wartości nie zostały jeszcze określone.

Zawartość węglowodorów nienasyconych

Zob. rozporządzenie o jakości gazu.

Zawartość wodoru

Sieć gazu H: ≤ 40 % mol (system gazu rafineryjnego); ≤ 0,02 % mol (pozostała część Niderlandów)

Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: ≤ 0,02 % mol (w sieciach RTL i HTL); ≤ 0,5 % mol (w sieci RNB)

W odniesieniu do warunków dostaw E: wartości nie zostały jeszcze określone.

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

Zob. rozporządzenie o jakości gazu. Zastosowanie ma również rozporządzenie REACH.

Ciśnienie zasilania: (5)

Rodzina gazów

Pierwsza

Druga

Trzecia

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie urządzenia [mbar]

Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań

Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: 20 mbar, warunki dostaw E: minimalne 17 mbar

Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań

Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: nominalne 25 mbar, (6) warunki dostaw E: nominalne 20 mbar

Sieć gazu H: brak określonych oczekiwań

Sieć gazu G: warunki dostaw G i G+: maksymalne mbar: 30 mbar, warunki dostaw E: maksymalne 25 mbar

propan (1): 25 propan (2): 25 propan (3): 42,5 propan/butan: 25

propan (1): 30 propan (2): 37 propan (3): 50 propan/butan: 30

propan (1): 35 propan (2): 45 propan (3): 57,5 propan/butan: 35

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]:

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości: [°C]

15

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25

AUSTRIA

| Austria |
| --- |
| Rodzina gazów | Druga |
| Grupa gazów | Grupa H |
| | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 36,5 | 43,6 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 45,3 | 53,5 |
| Skład gazu |
| Zawartość C1–C5

  (suma) [% mol.] | 89 | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 [% mol.] | 0 | 7 |
| Zawartość CO [% mol.] | 0 | 0 |
| Zawartość węglowodorów
  nienasyconych [% mol.] | 0 | 0 |
| Zawartość wodoru [% mol.] | 0 | 4 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | Technicznie wolne od toksycznych składników. |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 18 | 20 | 25 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | Zgodnie z umową między operatorem sieci gazowej a klientem |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura spalania przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Austria

Rodzina gazów

Druga

Grupa gazów

Grupa H

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

36,5

43,6

Liczba Wobbego [MJ/m3]

45,3

53,5

Skład gazu

Zawartość C1–C5

(suma) [% mol.]

89

100

Zawartość N2 + CO2 [% mol.]

0

7

Zawartość CO [% mol.]

0

0

Zawartość węglowodorów

nienasyconych [% mol.]

0

0

Zawartość wodoru [% mol.]

0

4

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

Technicznie wolne od toksycznych składników.

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

18

20

25

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

Zgodnie z umową między operatorem sieci gazowej a klientem

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura spalania przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

POLSKA

| Polska |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | Gazy połączone z 2. rodziną | 3. rodzina (69) |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa Lm | Grupa Ln | Grupa Ls | Grupa Lw | — |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] (70) | 45,0 | 56,9 | 23,0 | 27,0 | 27,0 | 32,5 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 45,0 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zawartość N2 + CO2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zawartość CO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zawartość wodoru | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | — | — | — | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 14 | 20 | 25 | 6 | 8 | 11 | 10,5 | 13 | 16 | 10,5 | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 23 | — |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 25 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 0 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Polska

Rodzina gazów

2. rodzina

Gazy połączone z 2. rodziną

3. rodzina (69)

Grupa gazów

Grupa H

Grupa Lm

Grupa Ln

Grupa Ls

Grupa Lw

—

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Liczba Wobbego [MJ/m3] (70)

45,0

56,9

23,0

27,0

27,0

32,5

32,5

37,5

37,5

45,0

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zawartość N2 + CO2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zawartość CO

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zawartość węglowodorów nienasyconych

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zawartość wodoru

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

—

—

—

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

14

20

25

6

8

11

10,5

13

16

10,5

13

16

17,5

20

23

—

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

—

—

—

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

25 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

0 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

PORTUGALIA

| Portugalia |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa P | Grupa B |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 35,88  (71) | 48,25 (71) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 48,17 (71) | 57,66 (71) | 70,44 | 77,01 | 83,26 | 87,3 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | (73) | (73) | 90  (72) | 15,1 (72) | 80 (72) | 23 (72) |
| Zawartość N2 + CO2 | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Zawartość CO | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Zawartość wodoru | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) | (73) |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | (73) | (73) | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 | (73) | S (72): 50 mg/kg;
  NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3 |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | | 20 | | | 37  (74) | | | 30 (74) | |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | | 21 | | 35,5 | | 37 | 28,5 | | 30 |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | — | 25 °C (75) |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 0 °C (72) | 0 °C (75) |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | Pabs = 1,013 bar (72) | Pabs = 1,01325 bar (75) |

Portugalia

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa P

Grupa B

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

35,88  (71)

48,25 (71)

(73)

(73)

(73)

(73)

Liczba Wobbego [MJ/m3]

48,17 (71)

57,66 (71)

70,44

77,01

83,26

87,3

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

(73)

(73)

90  (72)

15,1 (72)

80 (72)

23 (72)

Zawartość N2 + CO2

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zawartość CO

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Zawartość wodoru

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

(73)

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

(73)

(73)

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

(73)

S (72): 50 mg/kg;

NH3
   (72): 1 ppmv; H2S <4 mg/m3

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

20

37  (74)

30 (74)

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

21

35,5

37

28,5

30

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

1,5

1,5

1,5

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

—

25 °C (75)

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

0 °C (72)

0 °C (75)

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

Pabs = 1,013 bar (72)

Pabs = 1,01325 bar (75)

FINLANDIA

| Finlandia |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa B/P |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 36,67 | 38,25 | 39,23 | 88,5 | — | 125,8 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 47,0 | 50,57 | 54,0 | 72,9 | — | 87,3 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | 95 | 99,19 | 100 | 99 | — | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | 0 | 0,80 | 4,5 | — | — | 0,04 |
| Zawartość CO | 0 | 0 | 0 | — | — | 0,02 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 |
| Zawartość wodoru | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | 0 | 0 | H2S:
  0,00025 vol-%
  (5 mg/ m3) | — | — | 1,3-butadien: 0,01 |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | — | — | — | — | — | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | 3,5  (76)

  10 % (77) | — | — | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Finlandia

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa B/P

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

36,67

38,25

39,23

88,5

—

125,8

Liczba Wobbego [MJ/m3]

47,0

50,57

54,0

72,9

—

87,3

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

95

99,19

100

99

—

100

Zawartość N2 + CO2

0

0,80

4,5

—

—

0,04

Zawartość CO

0

0

0

—

—

0,02

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0

0

0

0

0

0,01

Zawartość wodoru

0

0

0

—

—

—

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

0

0

H2S:

0,00025 vol-%

(5 mg/ m3)

—

—

1,3-butadien: 0,01

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

17

20

25

25

30

35

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

—

—

—

—

—

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

3,5  (76)

10 % (77)

—

—

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

SZWECJA

| Szwecja |
| --- |
| Rodzina gazów | 1. rodzina | 2. rodzina | | 3. rodzina |
| Grupa gazów | | Grupa H | (78) | |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | 20,9 | 23,0 | 36,47 | 46,69 | 36 | 39,6 | 95,75  (79) |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 23,2 | 25,7 | 48,96 | 55,8 | 45,5 | 50,2 | 70,78 | 77,02 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5 (suma) | 52 | 57 | 88,92 | 99,48 | 96 | 98 | — | 99,9 |
| Zawartość N2 + CO2 | 35 | 38 | 0,50 | 2,48 | 0 | 4 | 0 |
| Zawartość CO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawartość wodoru | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | — | — | — | — |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar] | 6 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 10 | 8 | 15 | — | — | — | 80 | 100 | 100 | — | — | — |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | 2 | — | 2 | — |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25  mbar |

Szwecja

Rodzina gazów

1. rodzina

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

(78)

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

20,9

23,0

36,47

46,69

36

39,6

95,75  (79)

Liczba Wobbego [MJ/m3]

23,2

25,7

48,96

55,8

45,5

50,2

70,78

77,02

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5 (suma)

52

57

88,92

99,48

96

98

—

99,9

Zawartość N2 + CO2

35

38

0,50

2,48

0

4

0

Zawartość CO

0

0

0

0

Zawartość węglowodorów nienasyconych

0

0

0

0

Zawartość wodoru

0

0,5

0

0

1

0

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

—

—

—

—

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia [mbar]

6

12

15

17

20

25

17

20

25

25

30

35

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

10

8

15

—

—

—

80

100

100

—

—

—

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

2

—

2

—

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25  mbar

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

| Zjednoczone Królestwo |
| --- |
| Rodzina gazów | 2. rodzina | 3. rodzina |
| Grupa gazów | Grupa H | Grupa P | Grupa B |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| Wartość opałowa brutto [MJ/m3] | (80) | (80) | 88,2 | 100,1 | 121,3 | 126,7 |
| Liczba Wobbego [MJ/m3] | 47,20  (81) | 51,41 (81) | 72,7 | 78,5 | 85,7 | 87,7 |
| Skład gazu (% łącznej zawartości): |
| Zawartość C1–C5

  (suma) | (82) | (82) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zawartość N2 + CO2 | — | N2
   (82)

  CO2: 2,5 mol % (83) | Zero | Zero |
| Zawartość CO | (82) | (82) | Zero | Zero |
| Zawartość węglowodorów nienasyconych | (82) | (82) | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Zawartość wodoru | — | 0,1
  % mol. | Zero | Zero |
| Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym | Wartość dopuszczalna H2S ≤ 5mg/m3 | (84) | (84) |
| Ciśnienie zasilania |
| | Minimalne | Nominalne | Maksymalne | Minimalna | Nominalne | Maksymalne | Minimalne | Nominalne | Maksymalne |
| Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia (85) [mbar] | — | — | — | 25
  25 (86) | 37
  29 (86) | 45
  35 (86) | 20
  25 (86) | 29
  29 (86) | 35
  35 (86) |
| Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar] | 18,5 | — | 22 | 32 (87)

  27 (88)

  30 (90)

  30 (91) | 37 (87)

  37 (88)

  37 (90)

  30 (91) | 45 (87)

  45 (88)

  45 (90)

  35 (91) | 22 (89)

  30 (91) | 29 (89)

  30 (91) | 35 (89)

  35 (91) |
| Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar] | — | — | 1  (92) | — | — | 0,5 (93)2 (94)

  5 (95) | — | — | 0,5 (93)

  2 (94)

  5 (95) |
| Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto |
| Referencyjna temperatura spalania [°C] | 15 °C |
| Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C] | 15 °C |
| Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar] | 1 013,25 mbar |

Zjednoczone Królestwo

Rodzina gazów

2. rodzina

3. rodzina

Grupa gazów

Grupa H

Grupa P

Grupa B

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

Wartość opałowa brutto [MJ/m3]

(80)

(80)

88,2

100,1

121,3

126,7

Liczba Wobbego [MJ/m3]

47,20  (81)

51,41 (81)

72,7

78,5

85,7

87,7

Skład gazu (% łącznej zawartości):

Zawartość C1–C5

(suma)

(82)

(82)

100

100

100

100

Zawartość N2 + CO2

—

N2
   (82)

CO2: 2,5 mol % (83)

Zero

Zero

Zawartość CO

(82)

(82)

Zero

Zero

Zawartość węglowodorów nienasyconych

(82)

(82)

0

100

0

100

Zawartość wodoru

—

0,1

% mol.

Zero

Zero

Informacje o toksycznych składnikach zawartych w paliwie gazowym

Wartość dopuszczalna H2S ≤ 5mg/m3

(84)

(84)

Ciśnienie zasilania

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Minimalna

Nominalne

Maksymalne

Minimalne

Nominalne

Maksymalne

Ciśnienie zasilania na wlocie do urządzenia (85) [mbar]

—

—

—

25

25 (86)

37

29 (86)

45

35 (86)

20

25 (86)

29

29 (86)

35

35 (86)

Ciśnienie zasilania na przyłączu [mbar]

18,5

—

22

32 (87)

27 (88)

30 (90)

30 (91)

37 (87)

37 (88)

37 (90)

30 (91)

45 (87)

45 (88)

45 (90)

35 (91)

22 (89)

30 (91)

29 (89)

30 (91)

35 (89)

35 (91)

Dopuszczalna utrata ciśnienia w instalacji gazowej użytkownika końcowego [mbar]

—

—

1  (92)

—

—

0,5 (93)2 (94)

5 (95)

—

—

0,5 (93)

2 (94)

5 (95)

Warunki odniesienia dla liczby Wobbego i wartości opałowej brutto

Referencyjna temperatura spalania [°C]

15 °C

Referencyjna temperatura przy pomiarze objętości [°C]

15 °C

Referencyjne ciśnienie przy pomiarze objętości [mbar]

1 013,25 mbar

---

(1)  Przemysłowy butan określony w dekrecie królewskim z dnia 20 grudnia 1999;

(2)  Przemysłowy propan określony w dekrecie królewskim z dnia 20 grudnia 1999;

(3)  Nie uregulowano;

(4)  Wyłącznie w przypadku urządzeń innych niż urządzenia gospodarstwa domowego (gastronomia itp.).

(5)  Źródło: Bułgarskie Stowarzyszenie Gazu Ziemnego;

(6)  Brak danych;

(7)  Nie określono strat przy ciśnieniu zasilania wynoszącym 130 mbar na przyłączu. Wymagane natężenie przepływu musi być mniejsza niż 6 m/s;

(8)  Źródło: Bułgarskie Stowarzyszenie Ropy Naftowej i Gazu;

(9)  Podana wartość odpowiada ciśnieniu tradycyjnie przedstawianemu przez organy regulacyjne w Bułgarii. Nominalna wartość 50 mbar jest również dopuszczalna jako jedna z możliwości;

(10)  W zależności od instalacji. Pytanie nie jest istotne.

(11)  Gaz miejski w Danii składa się z mieszaniny gazu ziemnego i powietrza;

(12)  Wartość opałowa brutto nie jest uregulowana przez duński Urząd ds. Nadzoru Technicznego;

(13)  Nie uregulowano;

(14)  Wszystkie wymienione wartości nie uwzględniają siarki w środku zapachowym;

(15)  Mierzone jako siarka;

(16)  Ciśnienie zasilania w punkcie dostawy jest określane przez lokalnych dystrybutorów gazu miejskiego;

(17)  Wartość opałowa brutto nie jest uregulowana przez duński Urząd ds. Nadzoru Technicznego, ale zgodnie z przepisami gęstość względna gazu ziemnego musi się mieścić w zakresie 0,555–0,7;

(18)  Anormalne warunki zasilania: jeżeli duński Urząd ds. Nadzoru Technicznego zatwierdził specjalny plan awaryjny umożliwiający zasilanie w anormalnym zakresie, liczba Wobbego może się mieścić w zakresie 47,44–48,12 MJ/m3;

(19)  Ciśnienie zasilania w punkcie dostawy jest określane przez lokalnych dystrybutorów gazu ziemnego;

(20)  Gazy z 3. rodziny muszą zawsze spełniać wymogi normy międzynarodowej ISO 9162.

(21)  Grupa H: w przypadku nadających się urządzeń gazowych (np. urządzeń kategorii I2E) dopuszcza się na ograniczony okres, w celu uniknięcia niedoboru zasilania, niższą wartość liczby Wobbego, jednak nie niższą niż WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), przy czym zachowuje się ustawienie urządzenia na wartość WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3) (40,95 MJ/m3 (15 °C));

(22)  Grupa L: w przypadku nadających się urządzeń gazowych (np. urządzeń kategorii I2ELL) do celów wykorzystania gazów ziemnych z dużą zawartością gazów obojętnych dopuszcza się na ograniczony okres niższą wartość liczby Wobbego, jednak nie niższą niż WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), przy czym zachowuje się ustawienie urządzenia na wartość WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3) (34,13 MJ/m3 (15 °C ));

(23)  Dotyczy jedynie zastosowań domowych lub podobnych, w przypadku zastosowań w handlu lub przemyśle możliwe są odstępstwa;

(24)  Nominalna;

(25)  Wyłącznie ze zbiornika stacjonarnego;

(26)  Wodór, azot, tlen i metan.

(27)  Na podstawie Protokołu szczegółowego do normy NTGS PD-01 „Pomiar, jakość i nawanianie gazu”;

(28)  Nie określono minimalnej wartości dopuszczalnej, co pozwala na spełnienie wymogów dotyczących minimalnej wartości opałowej brutto i minimalnej liczby Wobbego;

(29)  Nie może przekroczyć wartości, która pozwala na spełnienie wymogów dotyczących maksymalnej wartości opałowej brutto i maksymalnej liczby Wobbego;

(30)  W odniesieniu do CO2. W odniesieniu do mieszanin wartość, która pozwala na spełnienie wymogów dotyczących minimalnej wartości opałowej brutto i minimalnej liczby Wobbego;

(31)  W gazie ziemnym;

(32)  W gazach pochodzenia niekonwencjonalnego (tabela 4 w normie PD-01);

(33)  Nie określono. Wartość, która pozwala na spełnienie wymogów dotyczących maksymalnego punktu rosy przy +5 °C w zakresie 1–70 bar;

(34)  Gaz ziemny nie może zawierać toksycznych składników;

(35)  W przypadku urządzeń innych niż urządzenia gospodarstwa domowego ciśnienie może się zmieniać w zależności od sposobu działania urządzenia (wszystko–nic, wszystko–mało–nic lub modulowane), należy w tym względzie przestrzegać instrukcji producenta;

(36)  Skład gazu określony prawem w dekrecie królewskim RD 61/2006 z dnia 31 stycznia, ustanawiającym specyfikacje benzyn, olejów napędowych i gazów płynnych oraz regulującym korzystanie z niektórych rodzajów biopaliw;

(37)  Olefiny ogółem;

(38)  Diolefiny + acetylen;

(39)  LPG nie może zawierać toksycznych składników;

(40)  Kategoria urządzenia 3+;

(41)  Kategoria urządzenia 3P(50);

(42)  Kategoria urządzenia 3P(37);

(43)  Kategoria urządzenia 3R;

(44)  Kategoria urządzenia 3B.

(45)  Średnia wartość;

(46)  Brak danych;

(47)  W przypadku przyłączenia do sieci przesyłowej;

(48)  Wyłącznie w przypadku urządzeń innych niż urządzenia gospodarstwa domowego.

(49)  Jest to liczba wynikająca z doświadczenia, określana jako wartość dopuszczalna na podstawie praktyki. Norma dotycząca jakości paliw gazowych nie zawiera odniesień do toksyn RHS [mg/m3].

(50)  Nie podano;

(51)  LPG z zawartością butanu 100 %;

(52)  LPG zawartością propanu 60 % i butanu 40 %;

(53)  Średnia zawartość LPG objętościowo na 2017 r;

(54)  Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w przewodach LPG wewnątrz budynku, w zależności od jego wykorzystania, nie powinno przekraczać określonych wartości dopuszczalnych, chyba że producent homologował urządzenia spalające paliwa gazowe dla wyższych wartości ciśnienia, a inspektor inspekcji pracy dokonał kontroli;

(55)  Urządzenia spalające paliwa gazowe o ciśnieniu przyłącza nieprzekraczającym 50 mbar;

(56)  Kotłownie centralnego ogrzewania;

(57)  Kotłownie dużych budynków, szpitali, hoteli itp. o całkowitym poborze nieprzekraczającym 300 kg/h;

(58)  Kotłownie dużych budynków, szpitali, hoteli itp. o całkowitym poborze przekraczającym 300 kg/h;

(59)  Kuchnie przemysłowe;

(60)  Inne urządzenia komercyjne;

(61)  Laboratoria uczelni wyższych;

(62)  Laboratoria badawcze.

(63)  Konwencja zgodnie z warunkami dla suchego gazu na Łotwie: temperatura 20 °C, ciśnienie atmosferyczne 1,01325 bar.

(64)  Nie uregulowano.

(65)  Nie zmierzono;

(66)  Dla palników na powietrze pulsujące;

(67)  Należy przestrzegać wartości minimalnych i maksymalnych producentów urządzeń (wartości podlegają dużym wahaniom);

(68)  Ciśnienie na wylocie z licznika: z uwzględnieniem tolerancji regulacji i utraty ciśnienia na liczniku.

(1)  W przypadku urządzeń gazowych podłączonych do sieci gazu ziemnego (druga rodzina):

Art. 11 ustawy o gazie (ustawa o gazie dotyczy publicznej sieci gazowej) stanowi, co następuje:

| 1. | Gaz wprowadzany do sieci przesyłu gazu lub dostarczany przez operatorów sieci na punktach wyjścia spełnia wymogi ustanowione w rozporządzeniu ministra. Wymogi takie mogą być różne dla punktów wejścia do i wyjścia z sieci i zależą od wartości energetycznej, ciśnienia i regionu. |
| --- | --- |

1.

Gaz wprowadzany do sieci przesyłu gazu lub dostarczany przez operatorów sieci na punktach wyjścia spełnia wymogi ustanowione w rozporządzeniu ministra. Wymogi takie mogą być różne dla punktów wejścia do i wyjścia z sieci i zależą od wartości energetycznej, ciśnienia i regionu.

| 2. | Wymogi, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują bezpieczeństwo, wydajność (w tym zmniejszenie do minimum kosztów społecznych), niezawodność i zrównoważony charakter transportu i zużycia gazu. |
| --- | --- |

2.

Wymogi, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują bezpieczeństwo, wydajność (w tym zmniejszenie do minimum kosztów społecznych), niezawodność i zrównoważony charakter transportu i zużycia gazu.

Ust. 2 w szczególności należy interpretować, że niezależnie od przepisów rozporządzenia ministra, należy zachować bezpieczeństwo i wydajność dostaw gazu, również w przypadku zmian odnośnie do tych dostaw. W związku z tym możliwości techniczne funkcjonujących urządzeń i sieci gazowych mają nadrzędne znaczenie.

Klasyfikacja dostaw gazu za pośrednictwem sieci gazu ziemnego

| | W odniesieniu do urządzeń gazowych w Niderlandach istnieją trzy główne grupy publicznych sieci gazowych:






  1. | Sieć gazu H, obejmująca systemy regionalne, z których niektóre posiadają własne specyfikacje dotyczące warunków dostaw gazu; Około 80 dużych odbiorców gazu jest podłączonych do sieci H i do regionalnej sieci operatorów RNB-H (Regionale netbeheerders). |
| --- | --- | --- |

W odniesieniu do urządzeń gazowych w Niderlandach istnieją trzy główne grupy publicznych sieci gazowych:

1.

Sieć gazu H, obejmująca systemy regionalne, z których niektóre posiadają własne specyfikacje dotyczące warunków dostaw gazu; Około 80 dużych odbiorców gazu jest podłączonych do sieci H i do regionalnej sieci operatorów RNB-H (Regionale netbeheerders).

| 2. | Sieć gazu G, która obejmuje korzystanie z trzech różnych zestawów stabilnych warunków dostaw:






  a) | warunki dostaw G, które mają zastosowanie obecnie w całej sieci gazu G; |
| --- | --- | --- |

2.

Sieć gazu G, która obejmuje korzystanie z trzech różnych zestawów stabilnych warunków dostaw:

a)

warunki dostaw G, które mają zastosowanie obecnie w całej sieci gazu G;

| b) | warunki dostaw G+, które nie zaczną obowiązywać przed rokiem 2022; |
| --- | --- |

b)

warunki dostaw G+, które nie zaczną obowiązywać przed rokiem 2022;

| c) | warunki dostaw E, które nie zaczną obowiązywać przed 2030 r. Szacuje się, że te warunki dostaw mogą mieć zastosowanie w okresie eksploatacji urządzeń gazowych, które mają zostać podłączone do sieci w 2018 r. W odniesieniu do warunków dostaw E nie określono jeszcze wyraźnych ustawowych warunków dostaw gazu, takie jakie istnieją w odniesieniu do warunków dostaw G i G+. Zostaną one opracowane, gdy warunki dostaw E będą miały zacząć obowiązywać. W warunkach tych określone zostanie, że dostarczany gaz musi być odpowiedni (w rozumieniu art. 11 ustawy o gazie) na potrzeby urządzeń kategorii urządzeń I2,E o nominalnym ciśnieniu urządzenia wynoszącym 20 mbar. |
| --- | --- |

c)

warunki dostaw E, które nie zaczną obowiązywać przed 2030 r. Szacuje się, że te warunki dostaw mogą mieć zastosowanie w okresie eksploatacji urządzeń gazowych, które mają zostać podłączone do sieci w 2018 r. W odniesieniu do warunków dostaw E nie określono jeszcze wyraźnych ustawowych warunków dostaw gazu, takie jakie istnieją w odniesieniu do warunków dostaw G i G+. Zostaną one opracowane, gdy warunki dostaw E będą miały zacząć obowiązywać. W warunkach tych określone zostanie, że dostarczany gaz musi być odpowiedni (w rozumieniu art. 11 ustawy o gazie) na potrzeby urządzeń kategorii urządzeń I2,E o nominalnym ciśnieniu urządzenia wynoszącym 20 mbar.

| 3. | Sieć gazu L, która jest przeznaczona do eksportu gazu i która nie służy dostarczania gazu na terytorium Niderlandów w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/426. |
| --- | --- |

3.

Sieć gazu L, która jest przeznaczona do eksportu gazu i która nie służy dostarczania gazu na terytorium Niderlandów w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/426.

| | Ponadto sieci są sklasyfikowane na trzech podpoziomach w zależności od poziomu ciśnienia:






  1. | sieć HTL [hoofdtransportleiding] (główna sieć przesyłowa); |
| --- | --- | --- |

Ponadto sieci są sklasyfikowane na trzech podpoziomach w zależności od poziomu ciśnienia:

1.

sieć HTL [hoofdtransportleiding] (główna sieć przesyłowa);

| 2. | sieć RTL [hoofdtransportleiding] (regionalna sieć przesyłowa); |
| --- | --- |

2.

sieć RTL [hoofdtransportleiding] (regionalna sieć przesyłowa);

| 3. | sieć RNB. |
| --- | --- |

3.

sieć RNB.

Gaz może być dostarczany niezależnie od poziomu ciśnienia. Warunki dostawy gazu mogą się różnić w zależności od poziomu ciśnienia.

| | W przypadku innych urządzeń gazowych: | Nie istnieją odrębne przepisy dotyczące warunków dostaw gazu w odniesieniu do gazów innych niż te dostarczane za pośrednictwem sieci gazu (ziemnego), takich jak propan i butan oraz ich mieszaniny. Zainteresowane strony zwykle zawierają umowy o dostawę takich gazów na podstawie prawa prywatnego, często w oparciu o dobrowolne normy. W celach informacyjnych w niniejszym załączniku przedstawiono często stosowane standardowe wartości; |
| --- | --- | --- |

W przypadku innych urządzeń gazowych:

Nie istnieją odrębne przepisy dotyczące warunków dostaw gazu w odniesieniu do gazów innych niż te dostarczane za pośrednictwem sieci gazu (ziemnego), takich jak propan i butan oraz ich mieszaniny. Zainteresowane strony zwykle zawierają umowy o dostawę takich gazów na podstawie prawa prywatnego, często w oparciu o dobrowolne normy. W celach informacyjnych w niniejszym załączniku przedstawiono często stosowane standardowe wartości;

(2)  W przypadku urządzeń gazowych podłączonych do sieci gazu ziemnego (druga rodzina):

Sieć gazu H: w zależności od systemu regionalnego

| System regionalny sieci gazu H, o którym mowa w rozporządzeniu o jakości gazu | Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu | Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu | Liczba Wobbego poddana konwersji | Liczba Wobbego poddana konwersji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Inne systemy gazu | 48,6 | 55,7 | 46,11 | 52,84 |
| System gazu Delfzijl | 47,2 | 55,7 | 44,78 | 52,84 |
| System gazu Eemshaven | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| System gazu Zuidoost-Drenthe | 43,46 | 55,7 | 41,23 | 52,84 |
| System gazu GZI (gaszuiveringsinstallatie, oczyszczalnia gazu) | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| System gazu IJmond | 49,3 | 55,7 | 46,77 | 52,84 |
| Limburgia | 49,0 | 55,7 | 46,49 | 52,84 |
| Holandia Północna, Holandia Południowa i Groningen | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| System gazu rafineryjnego | 48,3 | 55,7 | 45,82 | 52,84 |
| System gazu Westgas/Waalhaven | 47,0 | 57,5 | 44,59 | 54,55 |
| System gazu Maasmond | 47,0 | 56 | 44,59 | 53,13 |
| System gazu ziemnego | 47,0 | 57,2 | 44,59 | 54,27 |
| Stosowany współczynnik konwersji od 25/0 do 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |

System regionalny sieci gazu H, o którym mowa w rozporządzeniu o jakości gazu

Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu

Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu

Liczba Wobbego poddana konwersji

Liczba Wobbego poddana konwersji

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Inne systemy gazu

48,6

55,7

46,11

52,84

System gazu Delfzijl

47,2

55,7

44,78

52,84

System gazu Eemshaven

49,0

55,7

46,49

52,84

System gazu Zuidoost-Drenthe

43,46

55,7

41,23

52,84

System gazu GZI (gaszuiveringsinstallatie, oczyszczalnia gazu)

49,3

55,7

46,77

52,84

System gazu IJmond

49,3

55,7

46,77

52,84

Limburgia

49,0

55,7

46,49

52,84

Holandia Północna, Holandia Południowa i Groningen

48,3

55,7

45,82

52,84

System gazu rafineryjnego

48,3

55,7

45,82

52,84

System gazu Westgas/Waalhaven

47,0

57,5

44,59

54,55

System gazu Maasmond

47,0

56

44,59

53,13

System gazu ziemnego

47,0

57,2

44,59

54,27

Stosowany współczynnik konwersji od 25/0 do 15/15

0,9487

0,9487

Sieć gazu G:

| Warunki dostaw w sieci gazu G, o których mowa w rozporządzeniu o jakości gazu | Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu | Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu | Liczba Wobbego poddana konwersji | Liczba Wobbego poddana konwersji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (25/0) | MJ/m3 (15/15) | MJ/m3 (15/15) |
| Warunki dostaw G | 43,46 | 44,41 | 41,23 | 42,13 |
| Warunki dostaw G+ | 43,46 | 45,30 | 41,23 | 42,98 |
| Warunki dostaw E | i) | i) | i) | i) |
| Stosowany współczynnik konwersji od 25/0 do 15/15 | | | 0,9487 | 0,9487 |
| Uwaga: 1) Dopuszczalny zakres liczby Wobbego na potrzeby warunków dostaw E nie został jeszcze określony. Wybrany zakres pozwoli na bezpieczną i wydajną eksploatację urządzeń kategorii I2,E. Zostanie on określony w rozporządzeniu o jakości gazu w odpowiednim czasie. |

Warunki dostaw w sieci gazu G, o których mowa w rozporządzeniu o jakości gazu

Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu

Liczba Wobbego, rozporządzenie o jakości gazu

Liczba Wobbego poddana konwersji

Liczba Wobbego poddana konwersji

Minimalna

Maksymalna

Minimalna

Maksymalna

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (25/0)

MJ/m3 (15/15)

MJ/m3 (15/15)

Warunki dostaw G

43,46

44,41

41,23

42,13

Warunki dostaw G+

43,46

45,30

41,23

42,98

Warunki dostaw E

i)

i)

i)

i)

Stosowany współczynnik konwersji od 25/0 do 15/15

0,9487

0,9487

Uwaga: 1) Dopuszczalny zakres liczby Wobbego na potrzeby warunków dostaw E nie został jeszcze określony. Wybrany zakres pozwoli na bezpieczną i wydajną eksploatację urządzeń kategorii I2,E. Zostanie on określony w rozporządzeniu o jakości gazu w odpowiednim czasie.

(3)  W przypadku urządzeń gazowych podłączonych do sieci gazu ziemnego (druga rodzina):

Brak szczególnych wymogów ustawowych dotyczących sumy zawartości C1–C5. Istnieją jednak wymogi dotyczącej maksymalnej zawartości równoważnika propanu w pewnych warunkach dostaw za pośrednictwem sieci gazu G.

(Wyjaśnienie dotyczące równoważnika propanu (PE): jednostka zawartości wyższych węglowodorów w gazie, obliczona jako suma odsetków w % mol wyższych węglowodorów w gazie, przy czym każdemu wyższemu węglowodorowi przypisany jest współczynnik wagowy liczby atomów węgla w danym wyższym węglowodorze minus jeden, podzielony przez dwa).

Wymogi są następujące:

warunki dostaw G: maksymalnie 5 % mol równoważnika propanu (PE)

warunki dostaw G+: maksymalnie 8,1 % mol równoważnika propanu (PE)

warunki dostaw E: brak określonych wymogów ustawowych. Dopuszczalna zawartość równoważnika propanu nie została jeszcze określona w warunkach dostawy E. Wybrana zawartość pozwoli na bezpieczną i wydajną eksploatację urządzeń kategorii I2,E. Zostanie ona określona w rozporządzeniu o jakości gazu w odpowiednim czasie;

(4)  Druga rodzina gazów, sieć gazu G, warunki dostaw G: Następujące ograniczenie ma zastosowanie do zawartości dwutlenku węgla (CO2), jeżeli co najmniej 99 % mol gazu stanowi metan, dwutlenek węgla, azot (N2) i tlen (O2), a ponad 6 % mol stanowi CO2.

Maksymalna zawartość CO2 stanowi minimum:

| | zawartość N2 * 10,32 – 0,72 * – zawartość O2 0,87 *, oraz |
| --- | --- |

zawartość N2 * 10,32 – 0,72 * – zawartość O2 0,87 *, oraz

| | zawartość N2 * 10,56 – 0,746 * – zawartość O2 1,01 |
| --- | --- |

zawartość N2 * 10,56 – 0,746 * – zawartość O2 1,01

przy czym zawartość jest wyrażona w % mol;

(5)  Podstawą przedstawionych poniżej oczekiwań konsumentów są dobrowolne normy i praktyki;

(6)  W przypadku urządzeń innych niż urządzenia gospodarstwa domowego czasami stosowane są poziomy ciśnienia nominalnego wynoszące 100 mbar i więcej.

(69)  Gaz z 3. rodziny gazów nie jest dostarczany w Polsce poprzez sieć dystrybucji gazu ziemnego;

(70)  Wartości podane w MJ/m3 można przeliczyć na kWh/m3, dzieląc przez 3,6.

(71)  Wartości z rozporządzenia dotyczącego jakości usług organu regulacyjnego ds. usług energetycznych;

(72)  Brak danych;

(73)  Wartości z ustawy nr 214E/2015;

(74)  Niektóre urządzenia w sektorze gastronomii wykorzystują również ciśnienie 50 mbar dla przemysłowego butanu i ciśnienie 67 mbar dla przemysłowego propanu. Są to pojedyncze przypadki;

(75)  Zgodnie z normą ISO 13443:1996, Gaz ziemny – Standardowe warunki odniesienia.

(76)  Gdy ciśnienie na złączu nie przekracza 35 mbar;

(77)  Gdy ciśnienie na złączu przekracza niż 35 mbar.

(78)  Biogaz uszlachetniony;

(79)  Wartość nominalna.

(80)  Brak szczegółowych dopuszczalnych wartości obowiązujących dla całej sieci, zwykle jest to zakres wartości 36,9–42,3 MJ/m3, jednak liczba Wobbego stanowi nadrzędną dopuszczalną wartość;

(81)  W sytuacjach nadzwyczajnych związanych z dostawami zakres dopuszczalnych wartości można rozszerzyć do 46,5–52,85 MJ/m3, tak aby umożliwić utrzymanie dostaw wymagane jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Warunki dostaw zostały określone w rozporządzeniu dotyczącym zarządzania dostawami gazu S.I. 1996 nr 551, które można znaleźć na stronie internetowej www.legislation.gov.uk/uksi/1996/551/made;

(82)  Brak określonej wartości dopuszczalnej;

(83)  Zwykle 2,5 % mol., jednak występują różnice wartości w niektórych punktach wejścia do systemu przesyłowego;

(84)  Przemysłowy propan i przemysłowy butan mogą zawierać 1,3-butadien, który klasyfikuje się jako substancję rakotwórczą klasy II;

(85)  Zgodnie z normą EN 437;

(86)  LPG stosowany w samochodach kempingowych zgodnie z normą EN 1949;

(87)  Zbiorniki lub butle (zasilające nieruchomość) - zob. norma EN 16129, tabela 5 i norma BS6891, tabela 7, uwaga A. Dane te odnoszą się do punktu przyłącza na wylocie regulatora lub licznika (w zależności od tego, które z tych urządzeń jest ostatnie);

(88)  Urządzenie do butli (bezpośrednio połączone z butlą) ΔP2 (utrata ciśnienia 2 mbar). Uwaga: W przypadku tych danych za punkt dostawy przyjęto wylot regulatora;

(89)  Urządzenie do butli (bezpośrednio połączone z butlą) - zob. norma EN 16129, tabela 5. Uwaga: W przypadku tych danych za punkt dostawy przyjęto wylot regulatora;

(90)  Urządzenie do butli (bezpośrednio połączone z butlą) ΔP2 (utrata ciśnienia 5 mbar). Uwaga: W przypadku tych danych za punkt dostawy przyjęto wylot regulatora;

(91)  Urządzenie do butli (bezpośrednio połączone z butlą) - LPG (stosowany w samochodach kempingowych zgodnie z normą EN 1949), zob. norma EN 16129, załącznik D. Uwaga: W przypadku tych danych za punkt dostawy przyjęto wylot regulatora;

(92)  Zob. norma BS 6891: 2015, pkt 5.3.2 i IGEM/UP/Tabela 2 dla większych przewodów;

(93)  Kodeks praktyk UKLPG 22, orurowanie dostarczające LPG;

(94)  W normie BS 6891, orurowanie instalacyjne budynku; bezpośrednio podłączone systemy urządzeń do butli, określono 2 mbar;

(95)  W nomie EN 1949, bezpośrednio podłączone systemy urządzeń do butli, określono 5 mbar.

---