# Den Europæiske Unions C 26/2019

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 26 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 62. årgang21. januar 2019 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 26

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

62. årgang21. januar 2019

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE |
| 2019/C 26/01 | Gastyper og dertil svarende ledningstryk i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF (Denne meddelelse bygger på oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne) | 1 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2019/C 26/01

Gastyper og dertil svarende ledningstryk i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF (Denne meddelelse bygger på oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne)

(Denne meddelelse bygger på oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne)

1

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

| 21.1.2019 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 26/1 |
| --- | --- | --- | --- |

21.1.2019

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/1

---

Gastyper og dertil svarende ledningstryk i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof, og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF

(Denne meddelelse bygger på oplysninger, som Kommissionen har modtaget fra medlemsstaterne)

(2019/C 26/01)

ITALIEN

| Gasfamilie | Familie 2a | Familie 3a |
| --- | --- | --- |
| Gasgruppe | Gruppe H | Gruppe M | Gruppe B/P | Gruppe P |
| | Naturgas, herunder biometan | LPG/luft-blanding | LPG | Propan |
| | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. | min. | maks. |
| Øvre brændværdi i MJ/m3 | 34,95 | 45,28 | — | 47,67 | — | 125,81 | — | 95,65 |
| Wobbe-indeks i MJ/m3 | 47,31 | 52,33 | — | 42,29 | — | 87,33 | — | 76,84 |
| Gassammensætning efter mængde i % af det samlede indhold: |
| Indhold af C1-C5 i % (sum) | — | — | — | 50 | — | — | — | — |
| Indhold af N2 og CO2
   (1) i % | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — |
| Indhold af CO i % | 0 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| Indhold af umættede HC i % | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hydrogenindhold i % | 0 | 0,5 | — | — | — | — | — | — |
| Oplysninger om det gasformige brændstofs indhold af giftige stoffer: | — | | < 0,1 % 1-3 butadien | < 0,1 % 1-3 butadien |
| Ledningstryk: |
| | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. | min. | nom. | maks. |
| Ledningstryk ved apparatets indgang i mbar | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 20 | 28-30 | 35 | 25 | 37 | 45 |
| Ledningstryk på leveringsstedet i mbar (2) | 15 | 20 | 28 | | | | | | | | | |
| Tilladt tryktab i slutbrugerens gasanlæg i mbar (3) | 1,0 | — | 2,0 | | | | | | | | | |
| Referencebetingelser for Wobbe-indekset og den øvre brændværdi |
| Referencetemperatur ved forbrænding i °C | 15 °C |
| Referencetemperatur ved måling af volumen i °C | 15 °C |
| Referencetryk ved måling af volumen i mbar | 1 013,25 mbar |

Gasfamilie

Familie 2a

Familie 3a

Gasgruppe

Gruppe H

Gruppe M

Gruppe B/P

Gruppe P

Naturgas, herunder biometan

LPG/luft-blanding

LPG

Propan

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

Øvre brændværdi i MJ/m3

34,95

45,28

—

47,67

—

125,81

—

95,65

Wobbe-indeks i MJ/m3

47,31

52,33

—

42,29

—

87,33

—

76,84

Gassammensætning efter mængde i % af det samlede indhold:

Indhold af C1-C5 i % (sum)

—

—

—

50

—

—

—

—

Indhold af N2 og CO2
   (1) i %

0

2,5

—

—

—

—

—

—

Indhold af CO i %

0

0,1

—

—

—

—

—

—

Indhold af umættede HC i %

—

—

—

—

—

—

—

—

Hydrogenindhold i %

0

0,5

—

—

—

—

—

—

Oplysninger om det gasformige brændstofs indhold af giftige stoffer:

—

< 0,1 % 1-3 butadien

< 0,1 % 1-3 butadien

Ledningstryk:

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

min.

nom.

maks.

Ledningstryk ved apparatets indgang i mbar

17

20

25

17

20

25

20

28-30

35

25

37

45

Ledningstryk på leveringsstedet i mbar (2)

15

20

28

Tilladt tryktab i slutbrugerens gasanlæg i mbar (3)

1,0

—

2,0

Referencebetingelser for Wobbe-indekset og den øvre brændværdi

Referencetemperatur ved forbrænding i °C

15 °C

Referencetemperatur ved måling af volumen i °C

15 °C

Referencetryk ved måling af volumen i mbar

1 013,25 mbar

---

(1)  Kun CO2.

(2)  De angivne minimale og maksimale trykværdier er de teknisk tilladte grænseværdier (UNI 11323:2016) for begrænsede tidsrammer under hensyntagen til de fysiologiske forandringer i trykket i gasforsyningsnettene.

(3)  De angivne værdier henviser til den engelsksprogede udgave af forordning (EU) 2016/426 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof.

---